LA COMBUSTION DES CALORIFÈRES A FEU CONTINU 253 
où H représente le % cl’hydrogène du combustible et W l’eau 
hygrométrique du combustible. 
i re série tVanalyses. 
Cette série a été obtenue par l’analyse des gaz des fumées se 
dégageant d’un fourneau à repasser (fig. 1). Nous avons tenu 
à commencer par cet appareil, car il représente un calorifère 
réduit à sa plus simple expression. Réservoir à charbon, grille, 
cendrier, en principe tout le calorifère est là, mais sous une 
forme imparfaite et manquant de tout moyen de réglage. Nous 
devions attendre que le fourneau prenne de lui-même son état 
d’équilibre en tirage faible lorsqu’il brûlait mal, ou en tirage 
moyen normal alors que toute la masse de charbon était incan¬ 
descente. 
La prise de gaz et le thermomètre étaient fixés dans le tuyau, 
à l m 75 de la buse. 
i 
H rage faible. 
h 
Tirage moyen. 
Anhydride carbonique .... 
6.8 % 
11.44 
Oxvde de carbone. 
1.4 
0.49 
Oxygène . 
11.7 
5.92 
Azote. 
80.1 
82.15 
CO 
CO 2 . 
0.256 
0.0437 
Température des fumées . . . 
90° 
175° 
Volume des fumées par kg. de 
charbon . 
24.4 m 3 . 
18.11 m 
Dans l’essai n° 1, le fourneau marchait mal, la partie supé¬ 
rieure de l’anthracite était à peine rouge sombre, la couche de 
combustible ne mesurait que 15 cm. Dans l’essai n° 2, la couche 
d’anthracite était de 15-20 cm. et toute la masse était incandes¬ 
cente. 
La perte était en moyenne de 9-10 % de la chaleur dégagée 
par 1 kilogramme de combustible. 
Notons aussi que dans l’essai n° 2 la combustion était relati¬ 
vement bonne, tandis que dans l’essai n° 1 (tirage faible), la 
quantité d’anhydride carbonique avait considérablement dimi¬ 
nué, tandis que l’oxyde de carbone avait augmenté dans d’assez 
fortes proportions. 
Ce fourneau, avec lequel nous avons obtenu de bons résultats, 
est en lui-même défectueux, parce qu’il ne possède aucun appa- 
