LA COMBUSTION DES CALORIFÈRES A FEU CONTINU 259 
très élevée quand la quantité de combustible diminue. Ceci est 
d’ailleurs un phénomène général à tous les poêles à feu continu; 
lorsqu’il ne reste plus qu’une quantité insuffisante d’antliracite 
et que ce dernier est porté au rouge, la température des gaz 
s’élève continuellement jusqu’à un maximum qui dépend de 
chaque appareil. 
4 e série . 
Le calorifère que nous avons utilisé dans cette série d’essais 
et que nous désignons par B (fig. 4) est un appareil de hauteur 
moyenne dont la corbeille a 25 cm. de diamètre ; les gaz de la 
combustion en tirage direct s’échappent directement dans la 
buse de dégagement et en tirage indirect s’élèvent dans le fût 
par un canal spécial à la partie antérieure et redescendent par 
un canal analogue à la partie postérieure, puis s’échappent par 
la buse. Le canal des fumées à l’intérieur du calorifère est re¬ 
vêtu extérieurement d’un manchon d’argile autour duquehl’air 
froid circule, se réchauffe et s’échappe dans l’atmosphère de la 
chambre. Au centre, se trouve la trémie de chargement verti¬ 
cale, entourée par une circulation d’air, qui la sépare complète¬ 
ment des canaux où circulent les fumées. 
La cheminée qui correspondait à l’appareil était la même que 
dans les séries 1 et 2, elle est placée dans un mur extérieur et 
exposée au levant. La prise des gaz et le thermomètre étaient 
fixés dans le canal à l’entrée de la cheminée dans le mur, à 3 m 60 
de la buse. 
Les principaux résultats obtenus sont consignés à la ta- 
belle 3. 
Le calorifère utilisé dans cette série d’essais représentait 
réellement l’appareil à feu continu ou inextinguible, car pen¬ 
dant les deux mois que nous l’avons eu en expérience il ne s’est 
jamais éteint ; étant plus volumineux, il brûlait une quantité de 
combustible un peu supérieure aux autres poêles, mais de tous, 
c’est celui qui nous a donné les meilleurs résultats et que nous 
considérons comme le meilleur. 
Le volume des gaz des fumées a varié de 16.6 à 46 mètres cu¬ 
bes par kilogramme de combustible (moyenne 20 m. 3 ). D’une 
façon générale, les résultats montrent que la température des 
fumées à l’entrée de la cheminée augmente du tirage minimum 
au tirage maximum. Elle a varié de 36° à 138°; elle augmente 
aussi au fur et à mesure que la quantité de combustible diminue 
dans la trémie de chargement (essais n° 17 à n° 21). La perte 
18 
XXXIV 
