m 
L. PELET 
mum, 3.2—3.6. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le 
charbon distille, et les gaz provenant de la distillation, incom¬ 
plètement brûlés, donnent naissance à une plus grande quantité 
d’oxyde de carbone. 
Une fois la distillation partiellement terminée, la quantité de 
CO n’est plus que 1.9, 2.9 et 1,2 %. 
Dans les essais n os 7 et 8, il ne restait plus de combustible 
dans la trémie de chargement, toute la masse était portée au 
rouge vif, mais elle était en contact avec la couronne à nervure 
qui termine la trémie et cette couronne était portée au rouge 
vif. Dans ces deux cas, la quantité d’oxyde de carbone n’était 
que de 0.8 %. Enfin dans la dernière analyse la corbeille n’était 
plus qu’à moitié pleine et la couronne qui termine la trémie 
s’était refroidie. CO = 1,2 %. 
Faut-il voir dans ces résultats une influence particulière due 
à la couronne portée au rouge, où celle-ci provoquerait la com¬ 
bustion du mélange d’oxyde de carbone et d’oxygène à leur 
sortie du foyer, tandis que lorsque la couronne est refroidie 
cette combustion ultérieure ne se produirait pas ? Cette ques¬ 
tion ne peut être résolue que par des recherches ultérieures ; 
nous tenons à la poser maintenant, mais nous croyons que l’in¬ 
fluence de la couronne à nervure ne doit pas être considérée 
comme nulle. La température s’est élevée ù mesure que la 
charge diminuait. 
Les analyses des fumées exécutées au commencement de la 
journée, alors que le calorifère avait brûlé lentement la nuit 
durant et qu’il n’avait pas encore été nettoyé ou rechargé, ont 
donné les résultats suivants : 
i il 
Anhydride carbonique 
4.8 % 
4.2 % 
Oxyde de carbone . . 
0.4 °/ 0 
1.4 % 
Oxygène . 
i6.6 -yj 
13.6 °/ 0 
CO:CO 2 . 
0.07 
0.33 
Température .... 
36° 
38<> 
Ce résultat est tout à l’avantage de ce calorifère, si on le com¬ 
pare avec les précédents, dans lesquels la quantité d’oxyde de 
carbone était relativement beaucoup plus considérable à la fin 
de la nuit. 
En somme, cet appareil prouve qu’il y a progrès dans la con¬ 
struction des calorifères à feu continu ; c’est, de tous ceux que 
nous avons examinés, celui qui donne les meilleurs résultats. 
