266 
L. PELET 
tien et l’allumage se sont trouvés réduits dans les mêmes propor¬ 
tions. 
De plus, ils réalisent un chauffage continu et donnent une 
chaleur douce et constante dans tout l’appartement, tandis 
qu’avec les fourneaux à bois qui n’étaient allumés que quelques 
heures par jour et jamais tous à la fois la température variait 
d’une heure à l’autre et d’une chambre à l’autre. 
L’anthracite ou les houilles maigres qui sont les combustibles 
les plus utilisés sont beaucoup moins coûteux que le bois et ils 
possèdent à volume égal une puissance calorifique supérieure. 
Puissance calorifique de 1 kg. d’anthracite = 8000 calories 
« a de bois sec = 4000 » 
On a reproché aux calorifères à feu continu de dessécher Pair 
des appartements ; ceci se produit surtout dans les appareils 
qui ne possèdent pas de revêtement d’argile et ou l’on active 
trop la combustion. On remédie d’ailleurs facilement à cet in¬ 
convénient en plaçant sur le fourneau un vase métallique plein 
d’eau ; ce dispositif est inutile dans les appareils bien construits. 
Comme pour la plupart des appareils de chauffage, le prin¬ 
cipal désavantage des calorifères à feu continu provient surtout 
de la formation de l’oxyde de carbone. Cette production repré¬ 
sente une perte de la puissance calorifique, puisque 
1 kg. de charbon qui se transforme en CO 2 produit 8000 calories, et 
1 kg. a a CO a 2400 » 
Différence, 5600 calories. 
La production de CO est relativement minime dans les nou¬ 
veaux appareils à combustion active, mais localisée ;au contraire, 
dans les premiers poêles (poêles mobiles, etc.), où l’on brûlait 
une grande masse de combustible en présence d’une faible 
quantité d’air, la quantité d’oxyde de carbone et par conséquent 
la perte produite était beaucoup plus considérable. 
L’inconvénient majeur dû à la production d’oxyde de carbone 
provient de sa toxicité ; respiré à la dose de ’/iooo i ü est mortel. 
Pendant la journée, l’appareil, quel qu’il soit, est sans danger, 
s’il est surveillé et si la cheminée est bien construite; mais 
pendant la nuit, pour les appareils de construction relativement 
défectueuse, le danger peut exister, puisque la combustion est 
ralentie et que les fumées à basse température ne circulent plus 
que très lentement dans les canaux ; la moindre cause peut alors 
provoquer la descente des gaz dans les canaux. 
