LA COMBUSTION DES CALORIFÈRES A FEU CONTINU 269 
autres ne fonctionnent pas, il se produira une descente des fu¬ 
mées dans le canal resté froid. Ce phénomène se produira d’au¬ 
tant plus facilement que le tirage sera plus faible, par consé¬ 
quent le danger existera de nuit plutôt que de jour. 
La cheminée où viennent aboutir les tuyaux de plusieurs 
poêles doit être de section suffisante pour que la fumée s’échappe 
librement, mais dans bien des cas la section est trop considé¬ 
rable et il suffit d’un vent plongeant pour qu’il se produise des 
remous ou deux courants contraires à l’intérieur du canal. 
Il serait donc infiniment préférable que les architectes cons¬ 
truisent une cheminée pour chaque fourneau, la section de la dite 
cheminée ne dépassant pas la section des tuyaux qui y abou¬ 
tissent. A tous les points de vue, la cheminée placée dans un 
mur de refend est supérieure à celle située dans le mur exté¬ 
rieur. Ces dernières subissent toutes les influences des condi¬ 
tions atmosphériques externes, telles le froid, l’insolation et le 
vent. 
Il nous reste un dernier mot à ajouter sur l’installation d’un 
calorifère à feu continu dans une maison vieille de quelque 
vingt ans. Au moment de la construction, le chauffage au bois 
était seul utilisé, chaque chambre possédait son fourneau et son 
canal de cheminée propre. En remplaçant les fourneaux à bois 
par un calorifère placé dans le vestibule, on doit nécessairement 
utiliser l’une des cheminées existantes. Laquelle choisit-on géné¬ 
ralement? Permettra-t-on à l’appareilleur d’utiliser le canal qui 
lui paraît le mieux construit et le mieux exposé. Non, car per¬ 
sonne ne souffrirait que le tuyau du calorifère traversât une des 
chambres de long en large, et s’il n’y a point de canal de 
cheminée aboutissant dans le vestibule même, afin de ne pas 
déparer une chambre, on imposera au fumiste de conduire le 
tuyau d’évacuation du calorifère dans le canal de cheminée de 
la cuisine. Si les deux appareils fonctionnent simultanément, 
tout va bien et le tirage s’établit normalement, mais si le poêle 
fonctionne seul, la nuit par exemple, et si les conditions atmos¬ 
phériques sont défavorables, il se produira facilement un retour 
de gaz par le fourneau de la cuisine, comme nous l’avons indi¬ 
qué plus haut. 
Un cas pareil se rencontre fréquemment et les reproches que 
suscitera cet inconvénient s’adresseront le plus souvent au ca¬ 
lorifère et non à l’installation défectueuse. 
Sans vouloir faire ici une étude des cheminées, nous ferons 
