270 
L. PELET 
ressortir certains points qui sont en rapport avec notre tra¬ 
vail. 
Les conditions météorologiques ont une très grande influence 
sur la marche des cheminées, et, malgré un examen attentif 
de l’état de l’atmosphère (pression barométrique, soleil, vent, 
température, pluie ou neige), il ne nous a pas été possible, dans 
l’exécution de ce travail, de faire la part qui revient à chacune 
de ces influences et de dégager l’action qu’elles ont dans chaque 
cas sur la marche d’un calorifère. 
Les cheminées sont construites en maçonnerie, poterie, poterie 
de fonte ou béton de plâtre. Ces dernières sont peu résistantes, 
elles sont dégradées par les gaz des fumées ainsi que par la va¬ 
peur d’eau qui se condense partiellement sur leur parois *. 
Les canaux de poterie de fonte sont plus résistants, leur prin¬ 
cipal défaut réside dans leur grande conductibilité; ils subissent 
facilement les variations de la température extérieure, surtout 
s’ils sont placés dans un mur extérieur et, en se refroidissant, 
ils ralentissent la montée des gaz. 
Les canaux de poterie doivent être de bonne qualité, en terre 
de Bourgogne, non glacée, ni vernie. Si l’argile qui a servi à la 
fabrication de la poterie est marneuse, la destruction en sera 
rapide, grâce à l’action de l’anhydride sulfureux et de l’eau sur 
le carbonate de chaux 1 2 . 
Au point de vue de la ventilation, un calorifère normal, par 
exemple le poêle B, évacuait au minimum un volume d’air égal 
à celui qu’il devait chauffer. Il brûlait 10 kilogrammes de com¬ 
bustible par jour; à 16 mètres cubes d’air par kilogramme nous 
obtenons 160 mètres cubes alors que l’appartement qu’il devait 
chauffer avait une capacité de 150 mètres cubes. En comparant 
ces chiffres à ceux obtenus avec une cheminée française, on 
trouvera que c’est peu; nous pensons que les cheminées fran¬ 
çaises constituent d’excellents ventilateurs, mais sont de très 
mauvais appareils de chauffage. 
Le calorifère à feu continu est utile en ce qu’il chauffe tout 
d’abord; la ventilation est ici secondaire, et si la ventilation na¬ 
turelle par les murs, les joints des portes et des fenêtres ne suffit 
pas, on peut installer un appareil de ventilation spécial, ce qui 
1 Voir page 251. 
2 Cf. Brunner, Wochenschrift cler Chemie und Pharmacie. Weber, 
die Werthhestimmung der Bachschiefer, n° 10. 1889. 
