XVI PROCÈS-VERBAUX 
quantité d’anhydride carbonique est peu sensible comme le montre 
l’exemple suivant : 
Tirage minimum . 1 — 3 °/ 0 GO 2 
» moyen . . 3 — 3,6 °/ 0 GO 2 
» maximum . 3,6 — 2 °/ 0 GO 2 
Ces données, telles qu’elles sont indiquées ici, sont incomplètes, 
mais elles permettent de juger de la valeur d’un calorifère à feu 
continu. 
Dans les différents essais que nous avons faits nous avons cons¬ 
taté que la quantité de GO 2 ne dépasse pas 12-13 °/ 0 . 
Si la cheminée qui fait suite au calorifère est bien construite et en 
bon état, il n’y a pas de danger en utilisant un calorifère à feu con¬ 
tinu, si mauvais soit-il ; leur plus grand désavantage réside dans la 
perte considérable qu’entraîne la mauvaise combustion. 
Nous pensons que ce travail offre de l’intérêt et c’est sur le con¬ 
seil d’un constructeur que nous l’avons entrepris, afin de remédier 
si possible aux imperfections des calorifères. 
Nous avons en outre déterminé le volume des gaz et le rendement 
par kilogramme de combustible. Si n représente le volume d’anhy¬ 
dride carbonique en °/ 0 , p le volume d’oxyde de carbone °/ 0 , a celui 
de l’azote, o celui de l’oxygène, e celui de l’eau, r la quantité de car¬ 
bone non brûlé, c la proportion de carbone du combustible, le vo¬ 
lume des fumées par kilogramme de combustible V est donné par 
ia formule. 
y = - G X 100 
(n X 0.4916) + (p X 0.5306) + r 
et la perte P par la formule. 
P = — (t — t') (n + 0.4-14) + (p + a + 0) 0.308 + (e X 0.495). 
Le volume des fumées par kilogramme de combustible a naturel¬ 
lement varié d’un calorifère et souvent d’une expérience à l’autre. 
Les volumes calculés sont généralement compris entre 15 et 50 m 3 
et l’on peut admettre que le calorifère est défectueex si la moyenne 
dépasse 30 m 3 . 
La perte de chaleur par les fumées variait de 5-30 °/ 0 et il est gé¬ 
néralement admis que la perte nécessaire ne doit pas s’écarter de 
10-20 °/ 0 . Le calorifère pour lequel nous avons obtenu une perte in¬ 
férieure à 10 °/ 0 était un appareil inconstant qui ne tenait pas à l’af¬ 
flux d’air et qui variait à la moindre cause extérieure. La perte de 
30 °/ 0 correspond à un calorifère défectueux dans lequel la combus¬ 
tion n’a pas dépassé, avec n’importe quel tirage, 3,6 °/ 0 de bioxyde 
de carbone. 
MM. Krafft, Amann. S. et T. Bieler, Dutoit et Pelet émet¬ 
tent leurs opinions sur différents points soulevés par ce travail. 
La société est saisie d’une proposition de M. Krafft tendant à 
blâmer l’usage des fourneaux à pétrole. 
Gette proposition est admise. 
