133 
nen Strassen von den Segnungen der Leitung ausgeschlossen, indessen ist 
bereits vorgesehen, auch diesem Theile der Stadt, welcher vom sanitären 
Standpunkte aus das grösste Interesse erfordert, in den nächsten Jahren 
das Wasser über die Neisse hin zuzuführen. 
Seiner Beschaffenheit nach eignet sich das Wasser, weiches von mitt¬ 
lerem Härtegrade bezeichnet werden muss, zum Genüsse vorzüglich. Nach 
der chemischen Analyse des Directors unserer Gewerbeschule Dr. Bothe 
ist dasselbe ausserordentlich arm an festen Bestandtheilen (1,0785 Gramm 
auf 10 Liter Wasser), insbesondere frei von Nitraten und Ammonium¬ 
verbindungen. Die festen Bestandtheile werden beinahe zu gleichen Theilen 
gebildet aus Kochsalz (0,5090) auf der einen Seite (welches in allen Gör- 
litzer Brunnen und Quellen charakteristisch stark vorkommt) und aus 
Kalk und Magnesiasalzen (0,4925) auf der andern Seite. Ebenso lieferte 
die von competenter Seite ausgeführte mikroskopische Untersuchung ein 
vollkommen befriedigendes Resultat. — Zur Evidenz ist übrigens nach¬ 
gewiesen, dass das Wasser Qnellwasser und nicht etwa filtrirtes Neisse- 
wasser ist, trotz der geringen Entfernung der Entnahmestelle vom Flusse. 
Vor der Anlage des Werkes wurden Beobachtungen in einigen 20 Bohr¬ 
löchern angestellt und ergab es sich, dass die Niveauverhältnisse derselben 
von dem Wasserstande der Neisse vollkommen unabhängig waren. Ferner 
konnte bei Anlage der Brunnen ein starkes Hineinströmen aus der dem 
Gebirgszuge zugekehrten Seite, nicht aber aus der dem Flusse zugewen- 
deten, direkt beobachtet werden. — Der Zufluss des Wassers ist ein so 
bedeutender, dass die Sachverständigen eine fast unbegrenzte Erweiterung 
des Werkes bei zunehmender Vergrösserung der Stadt für zweifellos halten. 
Einstweilen ist die Anlage in ihrer jetzigen Construction berechnet auf 
eine (Zukunfts-) Einwohnerschaft von 80,000 Seelen und dabei einem täg¬ 
lichen Maximalconsum von 12,400 Kbm. im Ganzen = 155 Liter (5 Kb.- 
Fuss) pro Tag und Kopf. Dies ist ein Quantum, wie es als ein ideal 
reichliches wohl angesehen werden darf. 
Es muss als ein erfreuliches Resultat und ein Beweis dafür, in wie 
hohem Grade die Bürgerschaft bereits die Vorzüge der Wasserleitung an¬ 
erkannt hat, gelten, dass nach einjährigem Bestehen derselben von den 
etwa 2000 Wohnhäusern der Stadt bereits 1400 ihren Anschluss bewerk¬ 
stelligt hatten. 
Zu einem guten Theil trägt hierzu bei die Art, wie die durch die 
Erbauung und den Betrieb des Werkes entstandenen Kosten, resp. deren 
Verzinsung und Amortisation hier aufgebracht werden, und welche auch 
vom sanitären Standpunkte beachtenswerth ist. Es wird nämlich, — ab¬ 
gesehen vom Consurn zu gewerblichen Zwecken, — das Wasser nicht 
