— 68 — 
assure la circulation en employant une certaine pression au moyen d’un 
appareil, disposé de façon à ce que l’eau partant de la chaudière arrive 
directement dans un réservoir en forme de tambour, d’où elle se 
distribue par les divers tuyaux de départ. Ce réservoir, dont la dimen¬ 
sion varie suivant celle du chauffage, est placé à une certaine hauteur. 
Il est muni d’une soupape ou d’un tuyau par où l’eau peut s’écouler 
lorsqu’elle se dilate outre mesure. On y adapte un tube en verre qui 
permet de se rendre compte du niveau de l’eau. Ce réservoir sert, en 
même temps, à alimenter l’appareil. Dans un thermosiphon bien établi 
les pertes causées par l’évaporation, sont très minimes. 
Passons maintenant aux tuyaux. 
La quantité de tuyaux à employer dépend de la dimension des locaux 
à chauffer et de la température que l’on veut y obtenir. Il est préférable 
d’employer plus de tuyaux que le nombre strictement nécessaire, afin 
de ne pas devoir les surchauffer, ce qui est toujours nuisible aux 
plantes, surtout à celles qui en sont rapprochées. 
On fabrique des tuyaux de formes variées. On en a essayé de forme 
ovale, placés soit dans le sens de la largeur, soit dans le sens de la 
hauteur ; on en a employé qui avaient la forme d’un U, dans la conca¬ 
vité desquels on versait de l’eau pour obtenir de l’évaporation. Il a 
été constaté que dans ces sortes de tuyaux, la circulation n’était 
pas régulière et qu’ils distribuaient irrégulièrement la chaleur. On 
construit aussi des tuyaux auxquels sont fixés, de distance en 
distance, des rondelles métalliques ou qui sont pourvus de bourrelets 
pour en augmenter la surface. Les tuyaux simplement cylindriques 
sont d’une exécution et d’un placement plus faciles et ils sont préféra¬ 
bles à tous les autres. 
On est parfois embarrassé quant à la dimension à donner aux tuyaux. 
Ceux de grand diamètre s’échauffent plus lentement mais ils conser¬ 
vent plus longtemps la chaleur. Ceux de petit calibre s’échauffent très 
vite, mais ils se refroidissent tout aussi vite. Il en résulte que l’on 
choisira les premiers si l’on désire que la chaleur se maintienne même 
après l’extinction du feu et que l’on donnera la préférence aux derniers 
s’il s’agit de produire un effet immédiat et d’une durée limitée. 
Les tuyaux de dimension moyenne, c’est-à-dire, ceux du diamètre de 
dix centimètres sont les plus généralement employés et donnent 
d’excellents résultats. 
Les tuyaux se fabriquent en cuivre, en fonte, en fer étiré et même 
en zinc. 
