Les tuyaux en cuivre sont les meilleurs. Us se prêtent à toutes les 
courbures et s’échauffent avec la plus grande promptitude. Ils sont d’un 
prix assez élevé, mais leur durée est indéfinie et ils conservent toujours 
une certaine valeur. Les tuyaux en fonte sont moins coûteux et ils 
laissent passer 95 °/ 0 de la chaleur, tandis que le cuivre n’en abandonne 
que 75 ®/o. Mais, par leur poids, ils sont parfois difficiles à placer. 
Les tuyaux en fer étiré sont plus légers que ceux en fonte et ils 
offrent à peu près les mêmes qualités que ces derniers. Leur prix est 
encore moins élevé. 
Enfin, les tuyaux en zinc ne peuvent être recommandés à cause de 
leur peu de durée. En outre, leur grande malléabilité occasionne des 
déformations et leur facile dilatation rend les fuites très fréquentes. 
Le choix des joints a une très grande importance. Les plus simples 
sont les meilleurs. 
Je puis recommander les tuyaux munis de collets entre lesquels on 
place une rondelle de caoutchouc et que l’on réunit par des boulons. 
En cas de nécessité ils peuvent être démontés et replacés très facilement 
par le premier ouvrier venu. Quant aux joints à manchons, lûtes au 
mastic de fer, je ne puis les conseiller. En cas d’accident, il est 
presque impossible d’enlever un tuyau sans briser, ou, tout au moins, 
sans endommager les tuyaux voisins. Le mastic de fer acquiert la 
dureté de ce métal avec lequel il fait corps et on ne peut le 
détacher qu’à grands coups de marteau. 
Dans les tuyaux en cuivre, il est prudent d’éviter les soudures, 
surtout près de la chaudière. 
Pour les raccords et les pièces courbes, on donne la préférence 
au cuivre. Les raccords en fonte sont difficiles à établir. Nous avons 
vu employer des raccords en plomb qui résistaient assez longtemps, 
mais qui finissaient par se déformer. 
Il est indispensable de placer, soit des robinets de purge, soit 
des tuyaux d’aérage, à la partie supérieure des courbes, ainsi qu’au 
point le plus élevé de chaque tuyau. La moindre quantité d’air qui 
reste dans l’appareil suffit pour entraver la circulation. Si l’on 
emploie des tuyaux d’aérage, leur extrémité doit dépasser la hauteur 
du réservoir d’alimentation. 
Le tuyau partant de ce réservoir et destiné à alimenter l’appareil, 
doit communiquer avec un tuyau de retour ou directement avec le bas 
de la chaudière. 
Afin de déterminer la surface de chauffe nécessaire pour maintenir 
dans les serres une température fixée, il existe des formules mathé- 
