— 70 
matiques plus ou moins exactes. Certains calculateurs ont pris pour 
base le cube d’air à chauffer. Il est reconnu que cela ne suffit pas. 
Il faut en même temps tenir compte de la manière dont les serres 
sont construites, de leur encaissement dans le sol, de la dimension 
et de l’épaisseur du vitrage, de la matière, bois ou fer, employée. 
Il vaut donc mieux se baser sur des données résultant d’observations 
ou d’expériences pratiques. 
Je citerai comme telles les suivantes : 
Pour les serres placées au niveau du sol ou peu enterrées, où l’on 
veut obtenir une différence de 15°c. entre la température intérieure et 
la température extérieure (l’eau étant chauffée à 75°-85°c.), il faut que 
la surface des tuyaux représente 1/6 de la surface du vitrage. Cette 
surface est suffisante pour les serres froides, par les fortes gelées de 
nos hivers ordinaires. 
Si le froid devenait très intense, on pourrait élever la température 
des tuyaux ou avoir recours aux paillassons. Ces derniers garantissent 
de 4° à 6° de froid. 
Pour obtenir une différence de 25°c. entre l’air de l’intérieur et 
celui de l'extérieur, il faut, dans les mêmes conditions, 1/3 de la 
surface vitrée. 
Dans les serres bien abritées, construites en bois et en contre bas du 
sol, on peut déduire 1/8. 
On peut encore se baser sur la donnée suivante : 
La température extérieure étant à 0°, il faut, pour chauffer 100 mètres 
cubes d’air à environ 15°c., 11 mètres de tuyaux de 10 centimètres de 
diamètre (l’eau étant à 75°-85°), ce qui équivaut approximativement à 
dire qu’un mètre de tuyau de 10 centimètres chauffe 9 mètres cubes 
d’air (par minute). 
Il est bien entendu que ces données ne sont pas absolues, car on 
sait que le refroidissement des serres est soumis à différentes 
causes. Ainsi, il est plus facile de combattre 10°c. de froid par un 
temps calme et avec un feu modéré, que de maintenir la température 
nécessaire, par 3 ou 4 degrés sous 0 lorsque l’air est agité. Dans ce 
dernier cas, il est toujours bon d’avoir recours aux couvertures, même 
légères. 
Il n’est peut-être pas inutile de dire quelques mots de la construction 
des foyers. 
Pour utiliser convenablement la chaleur produite, l’épaisseur du 
combustible ne doit pas dépasser 20 centimètres. Les parois supérieures 
ou les tubes de la chaudière doivent être assez rapprochés du feu pour 
