II. Action des hypochlorites. — Le chlore est un microbicide 
puissant. On utilise le dégagement de ce gaz produit par la dé¬ 
composition d’une solution d’hypochlorite pour purifier les eaux 
impures. 
En 1897, Woodheat se servit d’hypochlorite de chaux pour 
stériliser l’eau de Madstone. Ce procédé est employé dans plu¬ 
sieurs villes des Etats-Unis, de Belgique et d’Angleterre; il fut 
mis en usage l’an dernier à Paris et à l’asile d’aliénés de Mar¬ 
seille. Il donne, en général, de très bons résultats. 
Nous avons, sur le demande de M. le Directeur des Travaux 
de Tunis, expérimenté cette méthode, et nous avons insisté auprès 
de M. le Secrétaire Général du Gouvernement tunisien pour l’uti¬ 
lisation de ce système dans la purification préventive des eaux 
de la ville. 
Dans nos expériences, nous versions une dose déterminée de la 
solution d’hypochlorite dans dix litres d’eau. Le contact durait 
8 heures, après lesquelles nous pratiquions le prélèvement et les 
ensemencements. Pour chaque essai, on se servait de deux réci¬ 
pients semblables, contenant de l’eau de la cille, additionnée 
d’une culture de vibrion cholérique, et placés ensuite à l’abri de 
la lumière. Dans l’un (H du tableau ci-dessous), on versait l’hy- 
pochlorite; l’autre n’en recevait pas et servait de témoin (T). 
Nature 
du 
produit 
employé 
Chlore actif 
par litre de 
solution d’hy¬ 
pochlorite 
Quantité de 
la solution 
par 
litre d’eau 
Vib 
—— 
H 
rion 
T 
Bac. 
par 
H 
Coli 
litre 
T 
Ger 
par 
H 
mes 
ce. 
T 
Hypochlorite 
de soude . 
55 
2 mmgr. 
0 
+ 
0 
1000 
43 
142 
Liqueur de 
Labarraque 
4 
3 mmgr. 
-h 
4 " 
5000 
5000 
412 
342 
Hypochlorite 
de chaux . 
44 
2 mmgr. 
0 
+ 
350 
Cm 
C 
c 
c 
73 
innom- 
brables 
Le dispositif adopté pour les eaux de la canalisation de Tunis 
est très simple. Connaissant le débit de l’eau dans la conduite, on 
peut facilement régler celui de l’appareil distributeur qui laisse 
tomber la solution d’hypochlorite de chaux en quantité voulue 
(2 mgr. par litre). 
