Mesures prophylactiques. 
L’asile d’aliénés était donc profondément infecté au moment 
où nous avons été chargés d’éteindre le choléra; de plus, les con¬ 
ditions yhgiéniques y étaient lamentables; pas de tout à l’égout; 
enfin les habitants étaient des aliénés pour la plupart inconscients 
et insouciants de leur préservation. La prophylaxie y était parti¬ 
culièrement difficile. 
Nous n’insisterons pas ici sur les mesures générales, classiques, 
qui ont été prises: isolement des malades, des suspects dans cha¬ 
que division ; isolement global des quartiers atteints, isolement 
complet de l’asile, désinfection des locaux, des tinettes, etc.. Nous 
parlerons surtout des mesures particulières, s’adressant au carac¬ 
tère spécial de chaque épisode développé successivement'au cours 
de cette épidémie. 
Mesures concernant Veau de boisson et de lavage. — Avant no¬ 
tre arrivée, l’épuration de l’eau dite potable, avait été assurée par 
l’ébullition, effectuée dans la chaudière destinée à chauffer l’eau 
des bains. Nous avons vu que, malgré cette mesure, le choléra a 
continué, dû à l’eau des fontaines et lavabos, auxquels les aliénés 
s’abreuvaient. Cette eau, provenant du réservoir central était no¬ 
toirement souillée; il fallait la désinfecter; sur les conseils de 
M. le Professeur Calmette, nous avons eu recours à un procédé 
de fortune qui nous permettait d’agir rapidement et efficacement: 
la désinfection par l’hypochlorite de soude. 
On procéda immédiatement à l’installation qui permit de la réa¬ 
liser ; 
On construisit un petit bassin de o cm 3 ,5 de capacité, en ciment 
armé, où se rendait directement, par un système de pompe, l’eau 
de la citerne inférieure, avant d’être déversée dans le réservoir 
supérieur. 
Au-dessus du bassin, on installa dans une sorte d’armoire en 
bois, deux récipients remplis d’eau de Javel, reliés par un tube 
de verre et réalisant un dispositif du type « vase de Mariotte », 
destiné à régler l’écoulement du désinfectant dans un temps 
donné, suivant la quantité d’eau à stériliser. 
L’hypochlorite tombant goutte à goutte et l’eau s’écoulant du 
tuyau d’arrivée, étaient déversés dans un large tuyau de grès, des¬ 
cendant jusqu’à quelques centimètres du fond du bassin. Le bras¬ 
sage de l’eau de Javel et de l’eau était ainsi assuré. L T ne cana¬ 
lisation située à la partie supérieure du bassin conduisait le mé- 
