5 sép. 
EAUX DE NYON. 
BULL. 339 
core complète. L’embranchement de laColombière forme la jonc¬ 
tion destinée à rendre les deux branches solidaires. 
Toutes les conduites en ciment ont été moulées dans les tran¬ 
chées et ont été exécutées par MM. Teysseire et O, du Boiron. 
Après la réparation de quelques ruptures peu nombreuses qui 
sont survenues aussitôt après la mise en charge, ces conduites, 
quoique fonctionnant sur presque tout leur parcours à pleine 
section, se sont parfaitement comportées. 
Les tuyaux de fonte ont été fournis par MM. Lullin et O, à la 
Coulouvrenière, près Genève, représentants de la Compagnie des 
forges de Terre-Noire; leur pose a été exécutée par M* Chavannes- 
Burnat, de Vevey. 
Les robinets vannes ont été fournis par MM. Sulzer frères, 
de Winterthur. 
La convention conclue avec la commune de Nyon obligeait la 
Société à fournir gratuitement l’eau nécessaire au fonctionnement 
des bouches à eau, soit pour l’extinction des incendies, soit pour 
l’arrosage, et à établir à ses frais trois bornes fontaines. Les bouches 
à eau, au nombre de 15, ont été fournies par MM. Lullin etC e . Les 
bornes fontaines ont été fournies par la fonderie de M. Boock à 
Carouge et sont pourvues d’appareils de puisage discontinu cons¬ 
truits parla Société genevoise des instruments de physique. 
La conduite principale se termine par un stand-pipe , c’est-à- 
dire par une colonne verticale qui s’ouvre à air libre et donne 
passage au trop-plein. Le sommet de cette colonne se trouve à 
environ 10 m au-dessous de la chambre de partage et 10 ra au-des¬ 
sus du point le plus élevé de Nyon. Cette installation est provisoire. 
Quand la consommation de l’eau aura pris plus d’extension , 
elle est destinée à être remplacée par le réservoir auquel il a été 
fait allusion plus haut et qui jouera, non-seulementle rôle d’unrégu¬ 
lateur de pression comme la colonne, mais aussi celui d’un maga¬ 
sin d’eau; il permettra en temps ordinaire l’accumulation de l’ex¬ 
cédant du volume de la source sur le volume consommé, et dans 
les moments de consommation extraordinaire restituera, par le 
moyen de la même conduite, le complément nécessaire. Les rai¬ 
sons qui ont fait préférer le réservoir terminal à un réservoir 
placé en amont sont principalement la difficulté de trouver pour 
ce dernier un emplacement convenable au point de vue de l’écou¬ 
lement du trop-plein, et la plus grande efficacité d’un réservoir 
terminal comme régulateur de pression, à égalité de calibre de la 
canalisation de distribution. 1 
1 A l’égard du rôle du réservoir terminal au point de vue de la pression, 
l’auteur renvoie à l’explication qui se trouve dans sa notice (Annales du 
génie civil , 1871) sur la distribution des eaux des Avants, à Vevey, qu’il a 
établie en 1868 et 1869, et dans laquelle existe un réservoir de ce genre. 
