der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
93 
der Koth muss dann einfach ausgeräumt werden. Diese Proeedur 
ist natürlich nicht möglich, ohne dass das Institut, in welchem sich 
die Latrinen befinden und die Nachbargebäude schwer durch den 
bösen Geruch leiden. 
Ebenso wie bei der Abtrittsanlage unterscheiden sich die neu 
zu errichtenden Kliniken von der gynäkologischen durch die Venti¬ 
lationsvorrichtungen, indem in der letzteren die künstliche Ventilation 
durch Pulsion eingerichtet ist, in den beiden anderen die natürliche 
Ventilation in Aussicht genommen ist. Bekanntlich versteht man 
unter künstlicher Ventilation die durch Maschinengewalt hervorge- 
gebrachte Lufterneuerung während unter der natürlichen alle Vor¬ 
richtungen zusammengefasst werden, welche dadurch frische Luft 
zu- und alte Luft abfiihren, dass verschieden erwärmte und deswegen 
verschieden schwere Luftmassen sich in das Gleichgewicht zu setzen 
suchen. Die neuere Mechanik ist glücklicher Weise in der Con- 
struction von Maschinen für Pulsion und Aufsaugung von Luft ausser¬ 
ordentlich fortgeschritten und wir freuen uns dess besonders für 
unsere Bergleute, welchen auf diese Weise ein Paar Hundert Meter 
unter der Erdoberfläche die guten Wetter zugeführt werden, während 
die schlechten entfernt werden. Ich bin daher fern davon zu zweifeln, 
dass man durch zweckmässige Maschinen ein genügendes Quantum 
gesunder Luft in irgend einen gegebenen Hospital-Raum einführen 
könne, aber ich kann nicht einsehen, warum man es sich bei einem 
frei gelegenen Hospitale so unendlich schwer macht und das, was 
man mindestens ebenso gut, jedenfalls aber einfacher und unendlich 
billiger erreichen kann, durch Vorrichtungen erstrebt, welche bei 
Schachten und ähnlichen Anlagen zweckmässig und nöthig sind, bei 
einem Hospitale aber unnöthig und zu kostspielig sind. 
Was nun die natürliche Ventilation betrifft, so hat sie ihre 
Hauptaufgabe im Winter zu erfüllen, da es im Sommer leicht ist 
jedes zweckmässig gebaute Krankenzimmer zu lüften. Ich habe be¬ 
sonders nach den in Gross-Britannien gesammelten Erfahrungen vor¬ 
geschlagen die Heizung selbst zur Ventilation zu benutzen und in 
jedem Krankenzimmer eine Kaminfeuerung anzubringen. Ausser der 
vorzüglichen Ventilation bietet der brennende Kamin noch den Vor¬ 
theil, dass stets alles verbrauchte Verbandmaterial direct zerstört 
werden kann und dass man sich nicht zu viel auf das Warte-Personal 
verlassen muss. Zur Verbrennung von einem Pfunde Kohlen (den 
Kohlenstoffgehalt zu 0,815 angenommen) sind nach Schinz 2,453 
Pfund Sauerstoff oder 149,7 Kubikfuss Luft, also rund 150 Kubik- 
fuss Luft erforderlich. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass ein 
viel grösseres Quantum Luft durch jede Feuerung streicht, als dazu 
erforderlich ist um den Kohlenstoff des Brennmaterials in Kohlen¬ 
säure und den Wasserstoffüberschuss in Wasser zu verwandeln, indem 
der Luftzug zu viel Geschwindigkeit hat, als dass alle Luft mit den 
