— 119 — 
Auf die Dauer war die Stadt nicht in der Lage für den 
Bahnhof täglich 1000 cbm Wasser abzugeben, ebenso aber musste 
sich die Eisenbahnverwaltung auf eine weitere Steigerung des 
täglichen Wasserverbrauchs gefasst machen. 
Stadt und Bahn waren genötigt an die Vermehrung und 
Sicherung des Wasserbezugs zu denken. 
Die Stadt entschloss sich zur Nutzbarmachung des Druck- 
wassers der Iller mit Hochreservoir auf dem Kuhberg, während 
die Eisenbahnverwaltung zur Nutzbarmachung des Grundwassers 
der Blau mit Hochreservoir auf dem Michelsberg gelangte. 
Das Grundwasser ist durch 2 Brunnen aufgeschlossen, wo- 
von der eine 2 m weite Backsteinbrunnen im Akkumulatoren- 
raum des elektr. Maschinenhauses an der Schillerstrasse — '- 
9,5 m tief ist und 1894 erbaut wurde. Der zweite hinter dem 
Maschinenhaus liegende 3,0 m weite und 10,0 m tiefe Brunnen 
wurde im Jahr 1900 abgeteuft. Der Brunnenmantel ist in Eisen- 
beton, System Monier hergestellt. Zur Zeit (1905) wird dicht 
beim Maschinenhaus, an der Schillerstrasse ein dritter ebenfalls 
3 m weiter Monier-Brunnen gebaut, aus welchem eine der um 
einen Meter tiefer zu legenden Pumpen ihr Wasser entnehmen 
wird. 
Aus diesen Brunnen wird das Wasser durch 2 im Maschi- 
nenhaus stehende 4fach wirkende Worthington-Verbund-Dampf- 
pumpen. (Worthington, Pumpen-Compagnie A. G. in Berlin 1900) 
in den Presscylinder gepumpt, und gelangt von hier aus in die 
25 cm weite Hochreservoirleitung. Diese Leitung dient gleich- 
zeitig zur Wasserentnahme. Soweit das Wasser nicht direkt aus 
der Leitung entnommen wird, steigt es in das unterhalb des 
städtischen Hochreservoirs und mit diesem für etwaige Notfälle 
verbundene Hochreservoir. Das Hochreservoir besteht aus zwei 
durch den Rohrkanal der städtischen Wasserleitung getrennte 
Hälften von je — '- 800 cbm Fassungsraum, welche unter sich 
wieder durch ein — '- 40 cm weites verschliessbares Rohr ver- 
bunden sind, so dass nach Belieben jede Hälfte für sich, oder 
beide zusammen benutzt werden können. 
Der Wasserverbrauch bleibt seit einigen Jahren ziemlich 
gleich, nämlich rund — '- 700—900 cbm, ausnahmsweise — '- 
1000 cbm, täglich. Bei niederem Grundwasserstand wie nament- 
