— 126° — 
proben chemisch zu untersuchen. Er äusserte sich in seinem 
ausführlichen Gutachten vom 30. Juni 1894 folgendermassen: 
„Das Wasser selbst hat 16 franz. Härtegrade und ist somit 
„weicher als das der städtischen Brunnenleitung (24 ®), aber 
„härter als das Blauwasser. Hiedurch ist auch der Beweis 
„geliefert, dass man es nicht mit einem Druckwasser der 
„Blau, sondern mit Grundwasser zu tun hat. 
„Während die fixen Bestandteile aus kohlensaurem Kalk 
„mit kleinen Mengen von Magnesia bestehen, die durch 
„Kohlensäure als kohlensaure Verbindungen gelöst sind, 
„sind noch organische Beimischungen nachzuweisen, und 
„zwar huminsaures Ammoniak, das nur von einer T orfschichte 
„herrühren kann. 
„Gelingt es den Herrn Technikern, den Steinmantel des 
„Brunnens so wasserdicht herzustellen, dass an den äusseren 
„Seiten desselben ein solches 'Tortwasser nicht herabgleiten 
„und dem reinen Grundwasser sich nicht beimischen kann, 
„so ist ein tadelloses Trink- und Gebrauchswasser zu 
„erwarten.“ 
Es wurde nun bis auf 6,9 m Tiefe ein 40 cm dicker 
wasserdichter Betonring um den Brunnen gelegt. 
Ueber eine Mitte Dezember 1894 übergebene Wasserprobe 
äusserte sich Herr Hofrat Dr. Wacker: 
„Das Wasser ist wie früher ein tadelloses Wasser, was den 
„Gehalt an Chloriden, Salpetersäure u. drgl. anbelangt, 
„aber der Gehalt an 'Torfwasser ist zwar diesmal kleiner, 
„aber immer noch nachweisbar.“ 
Wie oben dargelegt, findet die Beimengung des schlechten 
Sumpfwassers höchst wahrscheinlich weit oberhalb Ulm’s statt, 
und ist durch technische Mittel nicht zu beseitigen. 
Der gegenüber dem städt. Quellwasser kleinere Grehalt 
an Kalk hat den Vorteil, dass sich an den Kesselwänden im 
Maschinenhaus und der Lokomotiven weniger und lockerer Kalk 
ansetzt, der unter Beimengung geeigneter Mittel nur schlammt, 
und leicht entfernt werden kann. 
Aber eine unangenehme Erscheinung hat der geringere 
Kalkgehalt des Grundwassers im Rohrnetz der seit 1874 liegen- 
