ur Rt 
den Quellwasserleitung auf dem Bahnhof — soweit dieselbe 
beibehalten werden konnte — gezeitigt. 
In diesem Rohrnetz hat sich im Verlauf von etwa 30 
Jahren eine Kruste von kohlensaurem Kalk, vermischt mit 
Eisenoxyd, niedergeschlagen. Dieser Rohrniederschlag wurde 
durch das kalkarme Grundwasser allmählig wieder aufgelöst 
und abgeführt. 
Zum Beispiel: Der südliche Bahnhofabort hatte eine 
Wasserspülung. Als an Stelle des Quellwassers das Grundwasser 
eingelassen wurde, bedeckte sich alsbald die Fliessenwand mit 
einer harten braunen Kruste, die nur mit Bürste und scharfem 
Sand zu beseitigen war. 
Diese recht lästige und hässliche Erscheinung zeigte sich 
im ganzen Rohrnetz bis in die kleinsten Hauswasserleitungen 
und schloss an sich schon die Verwendung des Grundwassers 
als Trinkwasser aus. 
Die Temperatur des Grundwassers wurde wiederholt ge- 
messen. Sie beträgt bei tiefst gesenktem Wasserspiegel 
+ 8,5 bis 9,0 °R. und zeigt zu allen Jahreszeiten nur ganz 
geringe Schwankungen. 
Mächtigkeit des Wasserzudrangs. Die Mächtigkeit des 
Wasserzudrangs ist einerseits durch die Aufnahmsfähigkeit der 
wasserführenden Kiesschichte begrenzt und andererseits abhängig 
vom Grundwasserstand, d. h. von der Steiehöhe des in der 
Kiesschichte sich bewegenden Wassers. 
Die wasserführende Kiesschichte hat, wie oben bemerkt, 
eine Mächtigkeit von 1,5—3,0 m. Der Grundwasserstand ist wie 
später nachzuweisen ein schwankender. Es wurde eine Schwankung 
des Grundwasserspiegels bis zu —'- 1,63 m beobachtet. 
Da es von höchster Wichtigkeit war, über die Ergiebigkeit 
der Grundwasserbrunnen möglichst sichere Anhaltspunkte zu 
gewinnen, so wurden Pumpversuche angestellt und die Grund- 
wasserhöhen beobachtet. 
Die mit einer Dampfcentrifugalpumpe mit bis zu 40 L in 
der Sekunde Leistungsfähigkeit angestellten Pumpversuche, 
welche aber häufig durch Gaszudrang gestört und auch ab und 
zu unterbrochen wurden, ergaben folgendes: 
