— 1229 — 
Obgleich die Pumpversuche ergaben, dass schon in einer 
Tiefe von — 7,1 bis — 7,45 m, d. h. in einer Meereshöhe 
von 470,45 bis 470,15 ein zur Versorgung des Bahnhofs mehr 
als ausreichender Wasserzudrang zu erwarten war, so mahnten 
doch die starken Schwankungen des Wasserzudrangs zur Vorsicht. 
Um möglichst sicher die erforderliche Wassermenge 
(1000 cbm täglich, oder 12,7 L in der Sekunde) zu srhalten, 
wurde der Rand des Saugkorbs im neueren Brunnen auf — 
469,30 m Meereshöhe versetzt. Diese Vorsicht war sehr Me 
Bei dem im ganzen Land zu verspürenden niederen Stand 
der Quellen von Mitte August 1903 bis Mitte Januar 1904, trat 
auch hier ein ungewöhnlich niederer Grundwasserstand ein. 
Infolge dieses niederen Grundwasserstandes musste bei 
Senkung des Wasserspiegels bis auf den Rand des Saugkorbs 
(469,30 m) Tag und Nacht gepumpt werden, und trotzdem 
gelang es nicht, stets den vollen Wasserbedarf zu decken. Es 
musste vielmehr wöchentlich ein bis zweimal aus dem städtischen 
Hochreservoir Wasser hinzugenommen werden. 
Hätte die Pumpenanlage eine noch um 0,2—0,4 m tiefere 
Senkung des Wasserspiegels gestattet, so wäre zweifellos genügend 
Wasser geschöpft worden. 
Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass zurzeit ein 
dritter Grundwasserbrunnen nahe der Schillerstrasse erbaut, und 
eine der Pumpen um 1,0 m tiefer gelegt wird. 
Es ist zu hofien, dass nunmehr auch bei ganz ungünstigem 
Grundwasserstand genügend Wasser geschöpft werden kann. 
Höhe des Grundwasserstandes. Wie schon aus dem oben 
gesagten hervorgeht, ist die Höhe des Grundwasserstandes eine 
sehr schwankende. Dieselbe betrug: 
am 18. Juni 1894 —:. 473,77 mN.N. 
DIES „ 7" 473,70 
13..Juli „..—-. 473,59 
PIRUPp en in 478,68 
28. Dept. an, Kurn.u-473598 
4. Okt. u... 473,17 
My u... 473,43 
Rus AT: „.ı.—. 473,62 
8. Dez. a 14,4235/2 
