Stromsichere 
u.stromgefähr- 
liche Räume. 
Über das An- 
bringen der 
Glühlampen. 
3 bagdesze” 
| 
durchnässten Kellerraume, in welchem der Metzgergeselle 
sich befand, war also der betreffende Geselle durch seine 
feuchten Schuhe mit dem Erdboden gut leitend verbun- 
den, er war also, technisch ausgedrückt, „gut geerdet“, 
wodurch bei dem mächtigen Bestreben der Elektrizität, 
sich mit der Erde zu verbinden, der: oben erwähnte 
elektr. Unfall sich einfach erklären lässt.“ 
Dieser Unfall ist in doppelter Hinsicht für uns sehr belehrend. 
Er zeigt uns einerseits, dass, wie ich schon früher hervorgehoben 
habe, die Gefahren der Elektrizität für den Menschen um so 
grösser sind, je besser geerdet er ist. Mit nassen, durch und 
durch feuchten Schuhen ist man auf einem nassen, feuchten, 
Boden viel mehr elektr. Unfällen ausgesetzt, als mit trockenen 
Schuhen auf trockenem Boden. Gut geerdet ist aber auch der 
Mensch, wenn er ein Wasserleitungsrohr, oder ein Gasleitungs- 
rohr anfasst, denn die Rohre sind gute Leiter und münden ins 
Erdreich. Daraus folgt auch, dass wir in unseren Häusern 
„stromsichere“ und „stromgefährliche* Räume besitzen. Zu den 
letzteren zählen vor allem Keller, Waschküche und Badezimmer, 
Fr "y 7 
= 
LE En 
> . u 
he Die Pr aut 
U = SE u U u u 
die eine gute Ableitung zur Erde haben. In solchen strom- - 
gefährlichen Räumen, wie in Kellern, Waschküchen und 
Badezimmern sollte man daher keine elektr. Steh- und 
Traglampen benützen und ausschliesslich nur Decken- 
beleuchtung zulassen. (Vergl. auch den früher erwähnten 
Unfall, der sich in Wien bei einem Dienstmädchen beim Baden 
ereignete.) 
Das Andere, was bei dem obigen Beispiel uns zu denken 
gibt, besteht darin, dass eigentlich alle Glühlampen so gebaut 
sein sollten, dass sämtliche stromzuführenden "Teile verdeckt 
wären. Dies ist aber bei vielen Glühlampen leider nicht der 
Fall. Der Metallumschlag, der beim Sockel der Birne die Strom- 
zufuhr vermittelt, ragt vielmehr oft soweit hervor, dass man ihn 
beim Erfassen der Birne berühren kann. Dies kann aber gefähr- 
lich werden, wenn z. B. ein Laie die Glühlampe auswechselt 
und dabei nicht dafür sorgt, dass der elektr. Strom während 
dieser Arbeit ausgeschaltet wird. Es sollten daher an den 
(Gewindefassungen der Glühlampen Verbesserungen angebracht 
und auch die Hahnenschalter, die sich vielfach ganz dicht an 
den Lampen befinden, beseitigt werden. Ebenso wäre zu wün- 
schen, dass jedes Haus, das eine elektr. Zuleitung besitzt, und 
