DIN 
tracht. Ist das Haus durch einen guten Blitzableiter geschützt, 
so schützt es auch die Menschen, die sich darin aufhalten, Ist 
ein solcher Blitzableiter nicht vorhanden, so sind die oberen 
Stockwerke mehr gefährdet als die unteren, und der Keller ist 
der sicherste Raum. Der Aufenthalt nahe am Fenster ist weniger 
ratsam, doch wird es kaum einen Unterschied machen, ob die 
Fenster geschlossen oder offen sind. Am gefährdetsten sind die- 
jenigen Häuser ohne Blitzableiter, in welche eiserne Wasser- 
oder Gasleitungen eingeleitet und in die Höhe geführt sind, so- 
wie solche, die grosse Metallmassen enthalten, wie z. B. Glocken- 
türme. Man vermeide in den Wohnräumen den Aufenthalt neben 
Metallleitungen, insbesondere auch den unter metallenen Kande- 
labern. Es sind mehrere Fälle bekannt, wo Personen erschlagen 
wurden, die unter einer Hängelampe sassen. Auch der Aufent- 
halt in der Nähe des Kamins oder des Herdes ist nicht ratsam, 
insbesondere so lange das Feuer brennt, denn es ist erwiesen, 
dass Rauchsäulen die Elektrizität leiten und Flammenspitzen sie 
anziehen. 
Den besten Schutz gewährt unter allen Umständen 
ein gut ausgetührter Blitzableiter. Hlinsichtlich der Blitz- 
ableiter möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass jeder 
Blitzableiter aus drei "Teilen besteht: der Auffangstange mit 
Spitze, der Ableitung bis zur Erde und der Erdleitung. 
Die Auffangstange muss so hoch sein, dass sie alle übrigen 
Teile des Gebäudes überragt, und dass eine Linie, die man von 
der Spitze unter einer Neigung von 25° — 30° zur Erde zieht, 
überall über das Dach und dessen Vorsprünge hinweggeht. Bei 
besonders gefährdeten Gebäuden, Pulvermagazinen u. s. w. soll 
dieser Winkel bis 55° betragen. Bei langgestreckten Dächern 
oder umfangreichen (sebäuden werden mehrere Auffangstangen 
angebracht. Die Stange soll zugespitzt sein. Man pflegt sie zu 
vergolden, damit die Spitze nicht rostet. Dies ist jedoch weniger 
wichtig. Die Stange muss aber stark genug im Querschnitt 
sein, damit sie nicht vom Blitze geschmolzen wird. Man gibt 
ihr gewöhnlich 2!/2 bis 3 Zentimeter Durchmesser. Auch muss 
sie gut befestigt sein. 
Die Ableitung muss eine ununterbrochene, metallische und 
von genügendem Querschnitte sein. Sie wird aus Eisen oder 
Kupfer hergestellt. Ist sie von Kupfer, so genügt ein Durch- 
messer von 5-—/ Millimeter, ist sie von Eisen, so muss ihr Quer- 
Blitzableiter. 
