Blitzschutzuor- 
richtungen in 
Freileitungen. 
1-64 
schnitt mindestens 5mal so gross sein, weil das Eisen schlechter 
leitet. Eisen besitzt den Vorzug, dass es einen höheren Schmelz- 
punkt hat und billiger ist, Kupfer den anderen, dass es nicht 
rostet und sich leichter und bequemer anbringen lässt. Die 
Anschlussstellen müssen gut verschraubt oder vernietet und nicht 
bloss verlötet sein. Alle grösseren Metallmassen müssen mit der 
Ableitung in leitende Verbindung gebracht sein, da sonst Neben- 
entladungen eintreten können. 
Die Erdleitung ist besonders wichtig; gerade in diesem 
Punkte sind viele Blitzableiter ungenügend und deshalb nicht 
bloss nutzlos, sondern geradezu schädlich. Wenn immer mög- 
lich, sollte die Erdleitung, die des Rostens wegen aus Kupfer 
sein soll, mit den metallenen Wasser- und Gasleitungen in Ver- 
bindung gebracht werden. Die Erdleitung soll zu einer Kupfer- 
platte von 1 Quadratmeter Oberfläche oder besser noch zu einem 
aus Kupferstreifen zusammengenieteten Rechen führen, der bis 
ins Grundwasser oder doch bis ins feuchte Erdreich versenkt 
wird. Angestellte Messungen haben ergeben, dass bei gleichem 
Verbrauch an Kupterblech die Rechentorm 2!/g mal so wirksam 
wie eine Platte ist. Wo immer möglich, führe man die Erd- 
leitung bis zu einem nahen (sewässer. Der Widerstand von der 
Spitze bis zur Erde soll 10 Ohm nicht übersteigen. Die gute 
Verbindung der Ableitung mit der Erdleitung ist zeitweilig zu 
prüfen. Bei grösseren Gebäuden werden mehrere Ableitungen 
und Erdleitungen an gegenüberliegenden Punkten angebracht. 
Es ist dann sehr zweckmässig, die Erdleitungen mit einander 
durch ein Kupterkabel zu verbinden. Ein regelrecht ausge- 
tührter Blitzableiter schützt ein Haus und dessen Bewoh- 
ner mit voller Sicherheit. 
Eine in neuerer Zeit wenig mehr im Gebrauch befindliche 
Art von Blitzschutzvorrichtungen in Freileitungen besteht 
darin, dass man in der Nähe der Freileitungen eine ganz kurze 
Strecke parallel mit ihnen Leitungen verlegt, die mit dem 
Grundwasser der Erde in Verbindung stehen. Wie ja schon 
erwähnt, sucht sich bekanntlich der Blitz, wenn er einen leiten- 
den (segenstand gefunden hat, den nächsten Weg zur Erde, 
wobei er kleinere isolierte Strecken ohne weiteres überspringt. 
Wenn nun der Blitz in die ursprüngliche Leitung gefahren ist, 
springt er sofort über den isolierenden Luftzwischenraum zu 
dem Erdleiter über. Dabei entsteht aber ein elektrischer Funke, 
n 
