a 1 Dee 
der bestehen bleibt, wenn er nicht gelöscht wird. Zum Löschen 
des Funkens wird vor der Funkenstrecke ein Elektromagnet an- 
gebracht, dessen entstehende Kraftlinien die Eigenschaft ent- 
wickeln, den Funken abzustossen oder auszublasen, weshalb 
man ihn auch Blasmagneten nennt. 
Diese Löschung des elektr. Funkens ist deshalb erforderlich, 
weil der Funken ein guter Leiter der Elektrizität ist und somit 
alle Elektrizität aus der Leitung zur Erde ableiten würde. 
Das beste und einfachste Mittel, elektrische Lei- 
tungen und die mit ihnen verbundenen Maschinen und 
Apparate gegen die Wirkung von Blitzschlägen oder 
gegen sonst auftretende Überspannungen (etwa durch 
Kurzschluss hervorgerufen) zu schützen, sind die Hlörner- 
Blitzableiter von Siemens & Halske, jetzt Siemens-Schuckert 
Werke in Berlin. Ein solcher Hörner-Blitzableiter besteht aus 
zwei gebogenen Kupterstäben, die unten einen kleinen Abstand 
haben, der sich nach oben immer mehr erweitert. Um die Wir- 
kungsweise eines solchen Hörner-Blitzableiters zu verstehen, 
weise ich zunächst darauf hin, dass bei sehr raschen elektrischen 
Bewegungen — und-den Blitz können resp. müssen wir als eine 
äusserst rasche elektr. Bewegung betrachten — nicht der gewöhn- 
liche Widerstand es ist, welcher den Stromdurchgang erschwert, 
sondern die Selbstinduktion. Eine kleine Luftstrecke von einigen 
Millimetern, etwa zwischen zwei Metallplatten, lässt die Blitzent- 
ladung leicht hindurchgehen, obwohl der Widerstand der Luft 
enorm ist, während ein paar Meter Kupferdraht, namentlich, 
wenn er spiralförmig aufgerollt ist, dem Blitz einen viel schwe- 
reren Weg bieten. Dadurch ist es nun möglich, einen Blitz, der 
in eine Leitung geschlagen hat, unschädlich zu machen. Man 
schaltet nämlich an der Leitung, die zur Maschine führt, mittels 
eines kurzen gewundenen Drahtes das eine Horn eines solchen 
Hörner-Blitzableiters ein, während das andere Horn durch einen 
Draht mit der Erde in Verbindung steht, am besten mit einer 
in der Erde vergrabenen Metallplatte. Der Abstand der Drähte, 
die den Hlörner-Blitzableiter bilden, muss natürlich so bemessen 
sein, dass der eigentliche Maschinenstrom nicht durch die Luft- 
schicht gehen kann: der Abstand muss also grösser sein als die 
Schlagweite, welche zu der vorhandenen Maschinenspannung 
‚gehört. Schlägt nun der Blitz in die Leitung ein, so stellen die 
paar Windungen der Kupterspule, bezw. der in derselben er- 
5 
Hörner-Blitz- 
ableiter. 
