Relais-Hörner- 
Blitzableiter. 
—' 66 — | 
zeugte Selbstinduktionsstrom, dem Blitz einen grösseren Wider-- 
stand entgegen als die Luftstrecke des Hörner-Blitzableiters und 
daher saust er lieber über diese zur Erde. Sowie aber eine” 
Blitzentladung über diesen Luftweg eintritt, bilden sich iolge, 
der durch den grösseren Widerstand erzeugten grossen Hitze 
Metalldämpfe, die Luft selbst wird dann leitend und auf dieser” 
leitenden Brücke stürzt sofort Elektrizität nach. Es bildet sich 
ein Kurzschluss mit einem mächtigen Flammenbogen. Die er- 
hitzten Dämpfe werden durch die nach oben deiner erwärmtel 
Luft nach aufwärts getrieben, der Lichtbogen wandert dann den 
ee a he en SE ENTE re 
Hörnern entlang nach oben, bis der Abstand so gross geworden 
ist, dass die Maschinenspannung ihn nicht mehr überwinden kann. 
Dadurch verlöscht er ganz von selbst und die betr. Maschine‘ 
und etwaige mit ihr in Zusammenhang stehende elektr. Apparate i 
und das Bedienungspersonal sind: dadurch vor dem Blitzschlag 
geschützt. Ein derartiger Kurzschluss verläuft äusserst rasch | 
und störungslos; in kürzer wie 2 Sekunden ist meistens der. 
urn Ds 
Lichtbogen verschwunden. 
Elektrische Fernleitungen werden in gewissen Abständen 
mit solchen Hörner-Blitzableitern versehen, auch elektr. Motoren 
und vor allem "Transformatoren werden durch solche Hörner- 
Blitzableiter geschützt. Auch bei elektr. Strassenbahnen sind sie 
fast durchweg in Verwendung, um die verheerende Wirkung | 
des Blitzes beim Motorwagen selbt, bei den Maschinen und Lei- | 
tungen, etwaige empfindliche Betriebsstörungen und vor allem 
um die Gefährdung von Menschenleben zu verhindern. 
Die Hörner-Blitzableiter müssen aus praktischen Gründen auf 
eine Schlagweite von mindestens 3 mm eingestellt werden, w eill 
anderenfalls die (Gsefahr vorliegt, dass durch Staubteilchen, In- 
sekten u. dergl. die Funkenstrecke überbrückt wird und der 
Apparat schon bei normaler Betriebsspannung anspricht. | 
Eine Schlagweite von 3 mm wird aber erst bei einer Span- 
nung von etwa S0O00 Volt überschlagen. Für viele Anlagen wird 
man einen wesentlich empfindlicheren Schutz der Leitungen, 
Maschinen und Apparate verlangen müssen. Solchen Schutz. 
bietet der Relais-Hörner-Blitzableiter der Siemens-Schuckert 
Werke. Bei seiner Konstruktion ging man von dem Gedanken 
aus, die an sich bewährte Anordnung des Hörner-Blitzableiters 
beizubehalten, aber durch eine besondere Vorrichtung dafür. 
Sorge zu tragen, dass zwischen den auf 3 bis 4 mm Schlagweite 
* 
A Et 
