eingestellten Hlörnern schon bei wesentlich geringeren Spannungen 
als 8000 Volt eine sichere Entladung erfolgt, mit anderen Wor- 
ten: es musste die Empfindlichkeit des normalen Hörner-Blitzab- 
leiters gesteigert werden. Um dies zu erreichen, wird mit ein- 
fachen Hörner-Blitzableitern eine Vorrichtung verbunden, die im 
Netz auftretende Überspannungen an den HHörnern soweit ver- 
grössert, dass sie hinreichen, um die zwischen den Hlörnern be- 
findliche Luftstrecke sicher zu durchschlagen. Über die so her- 
gestellte Brücke entladet sich die in der Leitung aufgetretene 
Überspannung oder Verzögerung. Hierbei ist Vorsorge getroffen, 
dass die künstlich verstärkte Überspannung nicht in das Netz 
übertreten und dort Schaden stiften kann. Diese Hilfsanordnung, 
die auf die entstehenden Überspannungen zunächst anspricht, 
ohne sie abzuführen, aber ihnen in dem weiter eingestellten Blitz- 
ableiter einen Weg schafft, lässt sich mit einem gewöhnlichen 
Relais vergleichen, das auf einen kleinen Strom reagiert und den 
Kontakt für den grösseren Strom der Ortsbatterie schliesst. Aus 
diesem Grunde ist auch für die Vorrichtung die Bezeichnung 
„Blitzableiter-Relais* gewählt worden. 
Die Wirkungsweise der Relais beruht auf dem passenden 
Gebrauch eines gesonderten Schwingungskreises. Der Schwing- 
ungskreis befindet sich zwischen den Ausgleichsstellen der Über- 
spannungen, also in der Regel zwischen Leitung und Erde in 
Hintereinanderschaltung mit dem Vorschaltwiderstand des Blitz- 
ableiters und setzt sich aus zwei parallelen Zweigen zusammen. 
Von diesen enthält der eine Zweig eine llilfstunkenstrecke und 
einen Kondensator, der andere ebenfalls einen Kondensator und die 
Primärwicklung eines kleinen Tesla-I'ransformators, d. h. eines 
aus wenigen Windungen bestehenden eisenfreien 'Trransformators. 
Die Sekundärspule des Transformators ist mit dem Blitzableiter 
selbst hintereinandergeschaltet. 
Das Relais ist an einem senkrecht zu montierenden Schmied- 
eisenwinkel angebracht. Dieser trägt aut einer 'Traverse die an 
Isolatoren befestigten Hörner des eigentlichen Blitzableiters. Der 
Winkel trägt ferner eine starkwandige Porzellanröhre, in deren 
Innern die Sekundärwicklung des Tesla-Transformators, die aus 
20 Windungen besteht, untergebracht ist. Die nur aus einer 
Windung bestehende Primärwicklung umgibt das Rohr aussen. 
Beide Kondensatoren des Schwingungskreises sind mechanisch 
durch Blechbüchsen geschützt, die gleichzeitig einen der Pole 
S 
5* 
