a 
bilden. Der andere Pol ist von der Büchse durch eine Aus- 
führungsklemme isoliert. 
/wischen den beiden Ausführungsklemmen befindet sich die 
in einer Glasröhre eingeschlossene Hilfsfunkenstrecke. Ihre Elek- 
troden bestehen aus Messingstiften mit Platinkuppen. Sie wer- 
den in der Fabrik mit Rücksicht auf Betriebsspannung, Strom- 
system und Schaltungsweise der Blitzableiter genau eingestellt 
und festgelötet, um eine willkürliche Verstellung zu verhindern. 
Die Empfindlichkeit lässt sich lediglich durch die Hiltsfunken- 
strecke einstellen. Bei der Montage der Hörner-Blitzableiter 
sowohl, wie auch der Relais-Hörner-Blitzableiter ist darauf Rück- 
sicht zu nehmen, dass die Blitzableiter einen sich nach oben ent- 
wickelnden Lichtbogen erzeugen, der bei höheren Spannungen 
und grossen Leistungen bedeutende Dimensionen annehmen kann. 
Es dürfen also über dem Blitzableiter weder Leitungen noch 
brennbare Gegenstände angeordnet sein. Befinden sich oberhalb 
der Blitzableiter Eisenkonstruktionen, so sind diese noch beson- 
ders zu schützen, z. B. durch Asbestplatten, Tonplatten oder 
dergl. Nach obenhin soll bei den Hochspannungs-Blitzableitern 
ein Raum von mindestens dem anderthalbfachen der Entfernung 

der oberen Hornenden frei bleiben, der seitliche Abstand vom 
Blitzableiter muss mindestens gleich der Entfernung der oberen 
Hornenden sein. Bei Aufstellung der Blitzableiter im Freien, 
die man jedoch möglichst vermeiden soll, ist der seitliche Ab- 
stand von den Hörnern besonders reichlich zu bemessen. Sind 
Fa tan a eu ee 
mehrere Blitzableiter nebeneinander anzubringen, wie z. B. bei 
Drehstromanlagen, so sind sie durch feuersichere, isolierende 
Zwischenwände zu trennen. 
Bei den oben beschriebenen Hörner-Blitzableitern kommt es 
leider häufig vor, dass bei kurz hintereinander stattfindenden 
Entladungen eine Erhitzung der Elektroden eintritt, welche leicht 
zu einer Schmelzung letzterer führen kann, durch welche die 
Länge der Funkenstrecke verändert wird, so dass dann die 
Funkenstrecke nicht mehr bei derjenigen Spannung anspricht, 
für welche sie ursprünglich eingestellt war. Falls durch dieses 
Schmelzen der Elektroden die Funkenstrecke vergrössert worden 
ist, so wird die Spannung im Netz höher steigen als auf die- 
jenige Spannung, für welche die ursprüngliche Einstellung der 7 
Funkenstrecke bemessen war und wird die Anlage gefährden, 
Im anderen Falle, d. h. bei einer Verkürzung der Funkenstrecke, 


