EEG NE. 
wird ein dauerndes Arbeiten derselben mit der Betriebsspannung 
der Anlage stattfinden. Diese Übelstände werden durch die 
Überspannungssicherungen mit Ableitern aus grossen 
Abkühlungsflächen beseitigt, eine Erfindung, welche den 
lLand- und Seekabelwerken, Akt.-Ges., KCöln-Nippes, durch 
D.R.P. Nr. 199645 geschützt ist. Die Elektroden sind hier 
kastenförmig und aus Kupferblech oder dünnem Guss hergestellt. 
Jede Elektrode hat 2 Seitenplatten, deren jede wiederum 2 Ab- 
kühlungsflächen besitzt, so dass also an jeder Elektrode 4 Ab- 
kühlungstlächen vorhanden sind, welche die Wärme an die um- 
gebende Luft abgeben. Durch diese kastenförmige Ausbildung 
der Elektroden wird der Vorteil erreicht, dass ein lebhafter 
Luftwechsel in dem durch die beiden Wände gebildeten Hohl- 
raume und eine vergrösserte Abgabe der Wärme an die Luft 
eintritt. Zugleich mit diesen Eigenschaften verbindet diese Kon- 
struktion noch den Vorteil grosser Leichtigkeit bei sehr grosser 
Stabilität. In die Erdableitung der Funkenstrecken wird zur 
Einschränkung der auftretenden Stromstärke ein hoher Wider- 
stand eingeschaltet, der im Gegensatz zu anderen Konstruktionen 
mit einer festen Isoliermasse von hoher Schmelzwärme gefüllt 
ist. Diese Widerstände sind so eingerichtet, dass die Blitz- 
schutzvorrichtung auch unmittelbar darauf montiert werden kann. 
Für denselben Zweck baut die oben erwähnte Firma auch 
Wasserwiderstände. Wenn es sich um den Schutz von Frei- 
leitungen handelt, so müssen zu der Schutzvorrichtung die Blitz- 
hörner parallel geschaltet werden. Zwischen diesen Blitzhörnern 
und der Überspannungssicherung werden dann Drosselspulen 
eingebaut. In diesem Falle verhindern die Überspannungssiche- 
rungen gleichzeitig die ohne diese bei Gewittern fortwährend 
eintretende betriebsstörende Auslösung der Blitzableiter, welche 
durch Influenzierung der Leitungen infolge entternter Blitzschläge 
hervorgerufen wird, indem sie die dabei auftretenden Überspan- 
nungen zur Erde ableiten. Infolge des hohen Widerstandes, 
welchen die schnellen Eigenschwingungen der Freileitung mit 
der Selbstinduktion der Drosselspulen bilden, erzeugen letztere 
zugleich ein Spannungsmaximum an den Blitzableitern und er- 
leichtern dadurch die Abführung der atmosphärischen Elektrizität. 
Zum Schluss meiner Betrachtungen möchte ich noch eine 
Frage behandeln, die schon sehr oft aufgeworfen und auf der 
einen Seite mit einem entschiedenen „Ja“ beantwortet, auf der 
Überspan- 
nungssiche- 
rungen mit 
Ableitern aus 
grossen Ab- 
kühlungs- 
flächen, 
Die Elektrizität 
und die Feuer- 
wehr. 
