a E 
Agenten — behauptet, es sei durch eingehende Experimente 
die gänzliche Gefahrlosigkeit des Bespritzens der unter Strom 
befindlichen Leitungen erwiesen, da ja das Wasser gar nicht 
die Fähigkeit besitze, einen, auch hochgespannten, Strom auf 
den Rohrführer zu übertragen. Nun ist ja allerdings chemisch 
reines Wasser kein elektrischer Leiter; aber eben nur chemisch 
reines. Welches von unseren Trinkwassern und Löschwassern 
ist denn aber chemisch rein? Jedes derartige Wasser hat irgend 
eine Beimengung von Salzen oder sonst von Organismen und 
wenn dies der Fall ist. dann leitet das Wasser den elektr. Strom 
sehr gut. Im Jahre 1898 hat die Berliner Feuerwehr unter ihrem 
Branddirektor Giersberg in (semeinschaft mit der Elektrizitäts- 
firma Siemens & Halske und unter Zuhilfenahme sehr genauer 
Instrumente Versuche angestellt, aus welchen klar hervorgeht, 
dass das Bespritzen von Hochspannungsleitungen wirklich mit 
Gefahr für den Rohrführer verbunden ist. 
In neuerer Zeit sind diese Versuche wiederholt worden, so 
unter anderem von Branddirektor Freih. v. Moltke in Kiel in 
Gemeinschaft mit dem Direktor des Kieler Elektrizitätswerkes, 
dem Oberingenieur Bohnenberger in Kiel. Über das Ergebnis 
dieser Versuche hat Freih. v. Moltke in seinem schon erwähnten 
Vortrag „Über Feuerwehr und Elektrizität“ bei Gelegenheit der 
I4. Jahresversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
am 26. Mai 1906 in Stuttgart ausführlich Bericht erstattet. 
Bohnenberger und Moltke benützten bei ihren Versuchen 
einen blanken Draht von 25 qmm Querschnitt, der mit einem 
Ende an eine spannungführende isolierte Leitung von 220 Volt 
Spannung ängeschlossen, am anderen Ende dagegen isoliert 
aufgehängt war. Die Erdleitung, die an eine Blitzableiterleitung 
angeschlossen wurde, wurde mit einem Präzisions-Voltmeter ver- 
bunden, dessen anderer Pol ebenfalls mit einer blanken Leitung 
in die Nähe des gespannten Drahtes gebracht wurde. 
Beim ersten Versuch wurde mit reinem klaren Wasser der- 
‚art gegen die beiden Drähte gespritzt, dass der Wasserstrahl in 
der Stärke von Il mm eine Verbindung zwischen dem Volt- 
messer und der blanken Kupferleitung herstellte. Die Entier- 
nung der losen Leitung von dem gespannten Kupferdraht betrug 
50 em und die Entfernung der Mündung des Strahlrohres von 
der Kupferleitung, d. h. die Länge des Wasserstrahls von der 
Mündung bis zum gespannten Kupferdraht, rund I m. Bei die- 

