A 
sem Versuch zeigte das Voltmeter eine Spannung von 8 Volt. 
Wurde aber der ‘lose hängende Draht des Voltmeters um den 
mittleren Ring des Strahlrohrs gelegt und dieses bis auf eine 
Entfernung von 30 cm der gespannten blanken Kupferleitung 
genähert, so wurde, als der Weasserstrahl diese Leitung traf, 
eine Spannung von 26 Volt gemessen. 
Beim 2ten Hauptversuch wurde Salzwasser aus dem 
Kieler Hafen benützt. Die blanke lose Leitung war wieder um 
das Mundstück des Strahlrohrs gelegt und auf eine Entfernung 
von 30 cm dem gespannten Draht näher gebracht. Hiebei zeigte 
sich, als der salzhaltige Wasserstrahl die gespannte Kupferleitung 
traf, im Voltmeter eine Spannung von 180 Volt. Bei einer 
Entfernung des Strahlrohrs von etwa I m-sank die Spannung auf 
80 Volt, bei 1!!; m auf 70 Volt und bei I!/is m auf 40 Volt. 
Beim 3ten Hauptversuch wurde Süsswasser mit Lehm 
vermischt, wobei sich bei einer Entfernung des Strahlrohrs von 
30 cm nur eine Spannung von 15 Volt zeigte, 
Beim 4ten Hauptversuch wurde Süsswasser mit Mutter- 
boden gemischt, wobei sich bei 30 cm Entfernung 'eine Span- 
nung von 50 Volt zeigte. Wurde ausserdem an Stelle des 
Mundstücks von 10 mm lichtem Durchmesser ein solches von 
20 mm gesetzt, so erhöhte sich hiebei die Spannung bei 30 cm 
Entfernung um 30 Volt, also von 50 Volt auf 80 Volt. 
Aus diesen Versuchen geht also hervor, dass die Spannung, 
welche der betreffende Feuerwehrmann beim Bespritzen stark- 
stromführender Leitungen durch seinen Körper erhält, einerseits 
abhängig ist von der Nähe des Strahlrohrs zur stromführenden 
Leitung und andererseits von der Dicke des Wasserstrahls. Der 
Feuerwehrmann ist um so mehr gefährdet, je mehr er 
sich der Leitung nähert und je grösser der Durchmesser 
des Wasserstrahls ist. Wäre bei dem oben beschriebenen 
2ten Hauptversuch mit dem Salzwasser ein grösseres Mundstück 
genommen worden, so dass ein stärkerer Wasserstrahl erzeugt 
und durch diesen eine Berührungsfläche mit der stromführenden 
Leitung erzeugt worden wäre, so lässt sich mit einer gewissen 
Bestimmtheit behaupten, dass dann wohl die volle Betriebs- 
spannung, im vorliegenden Falle also 220 Volt, durch. den 
Wasserstrahl hindurch gezogen wäre. 
Bei den Versuchen, die vom Branddirektor Giersberg in. 
Berlin in Gemeinschaft mit der Firma Siemens & Halske vor- 
4 
ru Eee 


“ 
az 


en a ee 


