7 
ae 
RN ee 
genommen wurden, wurde eine Leitung mit 500 Volt Spannung 
bespritzt und ein Strahlrohr verwendet, das mit Bindfaden um- 
wickelt war und dabei der Versuch mit der blossen Hand aus- 
geführt. Bei 10 cm langem Strahle und bei 13 mm Stärke 
wurden, so lange die Einhüllung ganz trocken war, einzelne, 
wenn auch nicht zu starke elektr. Schläge verspürt. Bei 25 mm 
Mundstück und bei Führung eines Strahlrohrs mit völlig nasser 
Zinhüllung verstärkte sich die Ableitung des Stromes bei 10 cm 
Entfernung derart, dass eine Annäherung der Strahlrohrspitze 
auf weniger als 5 cm nicht mehr möglich war. 
Ein weiterer Versuch wurde in Berlin unter unmittelbarer 
Berührung des Strahlrohrs mit der Leitung vorgenommen. Das 
Ergebnis war hiebei folgendes: 
a) Trockene Einhüllung des Rohrs 
I) mit Bindfaden ohne Lack ergab Schläge bis zu 
30: Volt, 
2) mit Bindfaden mit Lack ergab Schläge bis zu 
20 Volt Spannung. 
b) Durchnässung der Rohreinhüllung 
I) mit Bindfaden ohne Lack bei Berührung mit Leder 
ergab Ausschläge bis zu 180 Volt und mit Bindfaden 
bis zu 450 Volt Spannung (also nahezu die 
Spannung (500 Volt) der Leitung). 
2) mit Bindfaden mit Lack und Berührung mit Leder 
gab Ausschläge bis zu 300 Volt Spannung. 
Aus diesen Versuchen ging hervor, dass ein Einhüllen der 
Strahlrohre mit Leder oder Bindfaden nicht nur keinen Wert 
hat. sondern im vermeintlichen Sicherheitsgefühle nur schaden 
kann. Als Schutzmittel für den betreffenden Feuerwehrmann 
hat Branddirektor Freih. v. Moltke bei seinem oben erwähnten 
Vortrag in Stuttgart die Verwendung von Gummihandschuhen 
empfohlen. Alle Feuerwehr-Fahrzeuge in Kiel seien mit Gummi- 
handschuhen ausgerüstet. — Ingenieur Kuhlmann wies bei 
der an den Vortrag von Branddirektor Freih. v. Moltke sich 
anschliessenden Diskussion darauf hin, dass die Gummihand- 
ganze 
schuhe vielfach fehlerhaft seien und einem ein falsches Sicher- 
heitsgefühl geben. Die Hände schwitzen und der Gummi werde 
leicht brüchig, so dass dann die Benützung solcher Gummihand- 
schuhe sehr gefährlich werden könne. Ebenso sei es mit der 
Benützung der Gummischuhe, um eine gut isolierte Aufstellung 
