Vorsicht bei 
Feuerwehr- 
Übungen. 
des Mannes zu erhalten. Fin viel einfacheres, übrigens auch 
von Branddirektor Frhr. v. Moltke empfohlenes Schutzmittel, 
bestehe in solchen Fällen, wo die Verhältnisse dazu zwingen, 
eine unter Spannuug stehende Leitung zu bespritzen, 
darin, das Mundstück des Strahlrohres durch einen kräf- 
tigen Kupferdraht zu erden. Es ist natürlich nicht zulässig, 
dafür dünne Klingeldrähte zu benützen, es sollte mindestens ein 
Kupferdraht von 5 mm Durchmesser genommen werden. Eine 
„gute Erde“ wird für die Feuerwehr bei Bränden durch die in 
der Nähe sich befindenden Blitzableiterleitungen wohl fast stets 
zu finden sein. Aber auch in den Fällen, wo dies nicht zutrifft, 
gibt es Rat: man verbinde das Mundstück durch eine Kupfer- 
leitung mit einer auf der Erde liegenden Metallplatte, die man 
noch besser in feuchte Erde einlässt, wodurch alle Gefahr ver- 
mieden wird. 
Wenn aber die Verhältnisse es nicht erfordern, dass ein 
Hochspannungsdraht bespritzt werden muss, so sollte dies von 
der Feuerwehr auf alle Fälle unterlassen bezw. verboten werden, 
weil ein derartiges Bespritzen immer mit einer gewissen Gefahr 
für den betreffenden Feuerwehrmann verbunden ist. 
Übrigens ist diese Sicherheitsmassregel nicht nur für Feuer- 
wehrleute bei ausgebrochenen Bränden zu beachten. In vielen 
Gärten geschieht das Besprengen dadurch, dass man einen 
Schlauch an die in den betreffenden Gärten geführte Wasser- 
leitung anschraubt und dann den Wasserstrahl spielen lässt. 
Führen über den betreffenden Garten hinweg keine elektr. Strom- 
leitungsdrähte, so ist über das Bespritzen nichts zu sagen; führen 
aber solche Drähte darüber hinweg, vielleicht in ein nahegelegenes 
Ilaus, dann liegt die Gefahr vor, mit dem Wasserstrahl auch 
einmal die elektr. Leitung zu treffen, und die die Spritze hand- 
habende Person kann unter Umständen sehr stark gefährdet 
werden, genau so, wie in den oben erwähnten Beispielen die das 
lLöschrohr bedienenden Feuerwehrleute. Man nehme sich also 
sehr in Acht, beim Spritzen im Garten einen darüber hinweg- 
führenden elektr. Leitungsdraht zu treffen, da dies unter Um- 
ständen ganz gefährliche Folgen haben könnte, 
Bei Bränden und auch bei Feuerwehrübungen ist ferner 
noch an Orten, die elektr. Anlagen besitzen, noch weiter dafür 
Sorge zu treffen, dass die Feuerwehrgeräte nicht mit den Lei- 

u ce ee Re 
u Den 
Eh 
er 6 De a ee u 
