



HET WEENSCHE INSTITUUT VOOR BIOLOGISCH ONDERZOEK, 415 
De groep der warme kamers 25°, 30°, 35° en 40° C. heeft geen 
koelmachine noodig en is ondergebracht in een constant op 25°C. 
gehouden ruimte. Om de bij direct invallend zonlicht gemakkelijk 
optredende oververwarming te vermijden, werd achteraf in de 25°- 
kamer een waterkoeler ingebouwd. De oververwarming van de 
buitenruimte van 25°, die geen waterkoeling bezit, is op andere 
wijze onmogelijk gemaakt. Bij het bereiken van die temperatuur 
wordt namelijk een ventilator in beweging gezet, die zoolang de 
te sterk verwarmde lucht door een bovenraam naar buiten voert 
en tegelijk uit de koelere aangrenzende deelen van het gebouw 
koude lucht door een deurjalouzie naar binnen zuigt, tot de ge- 
wenschte afkoeling weer verkregen is. Als warmtebron dient de 
stoom van eene centrale verwarming. De verwarming kan door 
cokes of gas geschieden. Door de indirecte werking van dezen gas- 
ketel is daarbij verontreiniging van de lucht in de laboratoria uit- 
gesloten. Meestal geschiedt de verwarming door cokes in den winter 
overdag, door gas in den winter ’s nachts en ononderbroken in 
het zomer-halfjaar, daar de laatste meer deugt voor het gebruik 
van geringe, de eerste voor het gebruik van grootere warmte- 
hoeveelheden, en zij op winterdagen ook gebruikt werd voor de 
verwarming van het geheele instituut. Bovendien dient de dubbele 
verwarmings-mogelijkheid nog als reserve voor het geval van een 
defect aan een der ketels, terwijl reserve-electro-motoren en 
reserve-onderdeelen voor de koelmachine voorhanden zijn moesten 
om niet te hoeven bevreesd te zijn voor eene onderbreking van 
het werk. Zoo konden reparaties in enkele uren uitgevoerd, en 
gedurende een 21/o- jarigen looptijd een de proeven storende pauze 
vermeden worden. 
De regeling van de constantheid van de temperatuur geschiede 
zooveel mogelijk automatisch. Elke vermeerdering toch van het 
ingrijpen in die regeling heeft twee nadeelen: eene onderbreking 
van de doorloopende werking, en eene extra belasting van de 
hulpkrachten, waarop bijzonder bij ons gelet moet worden, daar 
om finantieele redenen geen speciale bediening voor deze inrich- 
ting aangesteld werd en dus met de twee beschikbare laboratorium- 
bedienden volstaan moest worden. Automatisch geschiedde de 
cokesaanvoer, de luchttoevoer in den cokesketel, en de gastoevoer 
naar behoefte van het gebruik, het openen en sluiten van de 
