416 PRZIBRAM, HET ONTSTAAN, DE INRICHTING EN DE WERKING VAN 
ventilatoren in de „buitenruimte”, en vooral de werking van de 
in de temperatuurkamers ingebouwde temperatuur-regulatoren, welke 
voor verwarming en afkoeling zorgen moesten, verder nog op de 
zelfde wijze de waterkoeling in de 25°-kamer en de 20°-buiten- 
ruimte. Het werk van de bedienden beperkte zich tot het op 
warmte brengen van den cokesketel, het openen en sluiten van 
den gastoevoer, beide slechts eens per dag, voorts het werk van 
de koelmachine, dus in- en uitschakeling van den motor, smeeren, 
bijvullen van het koolzuur enz, alles werk van enkele minuten, en 
eindelijk bij gelegenheid het nazien van een niet geheel bevredigend 
functioneerende regulator. Over de techniek van de regulator heb 
ik de details medegedeeld in het Zeitschrift für Biologische Tech- 
nik und Methodik (Deel III Leipzig 1913 Blz. 165). Wie zich hier- 
voor, of voor de afmetingen der kamers of de adressen interesseert, 
kan het gewenschte daar vinden. Dank zij de vermelde maatregelen 
was waken van het personeel onnoodig. Eene bijzondere zeke- 
ring was slechts noodig voor de vaak voorkomende onderbreking 
van den electrischen stroom, die noodig is voor het drijven van den 
voor de afkoeling der koude kamers dienende zoutwateraanleg. 
Bij het ophouden van den stroom behoeft men wel is waar niet 
te vreezen voor onmiddellijke onderbreking van de constante 
temperaturen, daar tengevolge van de grootte der kamers geen 
zeer snelle temperatuurverandering optreedt, maar bij het weer 
aanvangen van den stroom kan licht de motor van de zoutwater- 
pomp, die stil is blijven staan, doorbranden en daardoor niet alleen 
de koeling langeren tijd uitblijven, maar ook het weder beginnen 
daarvan eerst na verwisseling van den motor mogelijk zijn. Een 
„Minimalspannungsausschalter”, die bij onderbreking van den stroom 
den motor automatisch uitschakelt, verhindert dit, en geeft tegelijk 
een signaal in de woning van den bediende, zoodat de storing 
verholpen worden kan. Deze inrichting zou overbodig zijn bij 
motoren, die na een korte onderbreking van den stroom weer 
zonder moeite aanloopen; het komt hierbij voornamelijk aan op 
de soort van den electrischen stroom. Wij beschikken in het Prater 
slechts over eén-phase-wisselstroom. 
Ook de registreering der in de kamers en de twee buitenruimten 
werkelijk verkregen temperatuur geschiedde ononderbroken en met 
zoo gering mogelijk gebruik van arbeidstijd. Hiertoe dienden ther- 
