







nungen, die bei 110000 V bereits als normal bezeichnet 
werden können. Als augenfälliges Beispiel der Be- 
triebssicherheit hat man Freileitungen mit dieser Span- 
nung quer durch die belebten Straßen‘ der Stadt 
Berlin geführt. Die Edison-Gesellschaft unterhält in 
Kalifornien zur Übertragung von 120 000 KW Leitungen 
mit 150 000 V und plante bereits Mitte vorigen Jahres 
die Erhöhung der Betriebsspannung auf 220000 V für 
den endgültigen Ausbau der Kraftstufen des Big Creek 
und des Pit River auf 800 000 kW. Über den Aufbau 
der von Clinton Jones in der General Electric Com- 
pany gebauten Drehstromtransformatorengruppen mit 
der Übersetzung 11 000/220 000 V und 25 000 kVA bei 
50 Perioden liegen Veröffentlichungen vor. Projekte 
zur Kraftübertragung von Westnorwegen über Schwe- 
den nach Dänemark mit Spannungen bis zu 250000 V 
werden zurzeit diskutiert. 
Spannungen von der lang einer Viertel- . 
million Volt liegen also bereits im Bereich der prak- 
tisch technischen Beherrschung für die Zwecke der 
"Kraftübertragung. Spannungen dieser zurzeit betriebs- 
mäßig oberen Grenze und weit darüber hinaus. bieten ' 
hinsichtlich der Erzeugung grundsätzlich keine unüber- 
windlichen Schwierigkeiten, zumal die erwähnten Span- 
nungen nicht einphasig, sondern als verkettete Dreh- 
stromspannungen gelten, so daß bei geerdeter Neutrale 
1 
nur die Phasenspannung vom vee Wert fiir die 
Isolierung gegen Erde zu beriicksichtigen ist, d. h. zu 
einer verketteten Drehstromspannung von 220000 V 
gehört eine Phasenspannung von 127 000 V, für welche 
‘die Einphasentransformatoren einer Va 
zu isolieren sind. _ 
In den Priiffeldern der Fabriken für. Hochspan- 
nungsmaterial (Transformatoren, Schalter, Kabel, Por- 
zellan) werden Spannungen bis zu 500000 V_ bei 
Niederfrequenz bis zu 60 Perioden/Sekunde verwendet, 
wobei die Windungsmitte wiederum geerdet wird. Prüf- 
anlagen mit hochfrequenten Strömen von der Größen- 
ordnung einer Million Volt sind in Arbeit. In diesen 
letzterwähnten Fällen handelt es sich jedoch stets um 
die örtlich begrenzte Verwendung innerhalb der La- 
boratorien, wo die Frage der Wirtschaftlichkeit hinter 
dem rein physikalischen bzw. technischen Zweck zu- 
rücktritt und die Leistungen relativ gering sind (bis 
zu 300 kVA). 
Für die betriebsmäßige Anwendung so hoher Span- 
nung zu Zwecken der Kraftübertragung liegen die Gren- 
zen in (der Beherrschung der Transformierung, Schal- 
tung und Isolation. sowie der Ladeströme der Leitung 
und deren übererregender Rückwirkung- auf die Zen- 
trale. Auch ist zu berücksichtigen, daß das technische 
Höchstspannungsmaterjal zur Abnahmeprüfung Ein- 
richtungen erfordert, welche die 2- bis 2%fache Prüf- 
spannung gegenüber der Betriebsspannung erzeugen 
können und selbst hierfür isoliert sein müssen. Das 
Problem der Isolierung liegt weniger in der Wahl des 
isolierenden Materials als in der Formgebung der hoch- 
spannungführenden Teile, von deren Krümmungsradien 
an der Oberfläche die Beanspruchung des umgebenden 
Isoliermaterials durch das elektrische Feld abhängig 
ist. Die Überschreitung der kritischen Beanspruchung 
führt bekanntlich bei festen und flüssigen Materialien 
zum Durchschlag, bei gasförmigen Isolatoren, z. B. der 
die Leiter umgebenden Luft, vorerst zur Ionisierung 
des Mediums, wodurch dieses unter Glimmen der be- 
nachbarten Hülle (Korona) leitend wird und Energie 
ausstrahlt. Diese Verluste, welche sehr erheblich wer- 
einen geraden stetigen Verlauf der Uberschlagspannung 
pro em, bei 900000 V mit 5 kV pro cm eintritt, d. h. 
375 kV überschlagen, während sie tatsächlich übe 











































is nn ind‘ Ber ‚vom. ee. 4 
Leiters und seiner "Oberflächenbeschaffenheit noch vi 
Abstand der Leiter, Frequenz, Temperatur und Dru 
stark abhängig. Um einen Maßstab für die gebräue 
liche Höchstspannung zu geben, sei erwähnt, daß nach ~ 
Messungen der 50 km langen Leitung Lauchhammer- 
Gröditz—Riesa von 110000 V bei 0°.0,9 kW/km Ve 
luste gemessen wurden, ferner am Goldenbergwerk 
1 Er was relativ gering ist. _ 
Um diese Verhältnisse bei der betriebsmäßigen ve 
wendung von höheren Spannungen zu klären, hat 
General Electric Company großzügige Versuche mi 
Spannungen bis zu 1,1 Millionen Volt bei 60 Perioder 
ausgeführt. Die ersten Angaben über diese von K. K 
Chesney und F. W. Peek ausgeführten Prüfungen fin 
den sich in Electrical World vom 17. September 1921 
Zweck ‘der Versuche war, zu prüfen, ob die für die ge 
bräuchlichen Spannungen bis zu 250 kV: gültigen Ge- 
setze der Koronaverluste und des Überschlags auch 
darüber hinaus gültig sind und die theoretischen. 
Grundlagen durch die Praxis zu kontrollieren. Die 
Versuche erstrecken sich auf die Aufnahme der charak 
teristischen Kurven einer Nadelfunkenstrecke im Ver: 
gleich zu einer Kugelfunkenstrecke von 75 em Durch 
messer, ferner Überschlagsversuche an Kettenisolatoren 
bis zu 22 Gliedern und Koronamessungen an röhren 
férmigen Leitern bis zu 3144”. Einige wertvolle Ergeb 
nisse “mit Kurvenbildern und Photographien der: cha- —— 
rakteristischen Glimmerscheinungen bei verschiedenen ~ 
Durchmessern und Abständen der Leiter sind in Elee 
trical World vom 31. Dezember veröffentlicht und wer 
den im folgenden inhaltlich wiedergegeben ; : 
Die Versuche mit der Nadelfunkenstrecke zeigen 
in Funktion des Abstandes der Elektroden, und zwar 
mit einer Steigerung von 9 bis 10 KV pro 1”. 
Mit: einer Kugeltünlänsbreoke, deren Kugeln eine 
Durchmesser vor 75 cm aufweisen, werden Ergebnisse 
mit beiderseitig isolierter sowie einseitig geerdeter 
Kugel aufgeführt. Diese charakteristischen Kurven 
verlaufen nicht geradlinig und biegen bei höheren Wer- 
ten in der Weise ab, daß für beiderseitig isolierte — 
Kugeln der Uberschlag bis 400000 V mit 16 kV 
bei höheren Spannungen vermindert sich die dielek 
trische Festigkeit, selbst wenn die kritische. 
des betreffenden eran ss ee nicht € 
reicht ist. 
Aus den Kurven ergibt sich ferner bei 75 em Ab 
stand der Elektroden und. 60 Perioden ein Überschla, 
der 5 
1. Nadelfunkenstrecke bei- 280 000 h 
‘2. Kugelfunkenstrecke ungeerdet bei 900 000 7 
3. Kugelfunkenstrecke einseit. geerdet bei 810 000 ~ 
Für die geprüften Hängeisolatoren sind Einheiteı 
verwendet, deren jede bei. 75000 V überschlägt.. Fü 
verschiedene Spannungen tritt der Uberschlag ein fii 
2 Einheiten bei 150 kV 
2 5 “ , 300 kV 
10 * 5 DAO Vs See 
15 - a TO EV = eS eee 
20 „ 1000 kV i 
"In einer Kette von 22 Gliedern entfallen auf die am 
stärksten beanspruchte Einheit an der Leitung 20% ; 
der Gesamtspannung. Danach müßte die Kette, deren 
Glieder je 75 kV Überschlagspannung aufweisen, bei 
1 Million Volt aushält 
(Veränderung der Feldvertei 
lung). | 2 NZ, 
