Ileft ae 
29. 8. 1918 
Zeit, welche die Gewitterwolken gebrauchen, um 
von dem Orte, wo ihre Wirkung bemerkbar wird 
und das Ausströmen beginnt, bis zur Einschlagstelle 
zu kommen, viel zu gering ist, als daß merkliche 
Mengen durch stille Entladungen unschädlich ge- 
macht werden. Es müssen besonders viel Entladungs- 
ET 
_ geworfen werden. 
stellen vorhanden sein, wie z. B. die Millionen und 
Millionen von Blätterspitzen eines Waldes oder die 
breite Fläche eines Gewässers, damit dieser vor- 
beugende Einfluß wesentlich wird. Auch in diesen 
Fällen scheint die beobachtete Wirkung nicht darauf 
zu beruhen, daf die Wolken entladen werden, 
sondern daß sich ein vertikaler Luftstrom aus- 
bilde, an welchen die Gewitterwolken zurück- 
So gehen die Gewitter zwar im 
allgemeinen nicht über einen breiten Fluß, ver- 
schwinden dabei aber nicht, sondern ziehen den 
Fluß entlang; die Gewitter, welche an einen Wald- 
rand kommen, werden von diesem zurückgeworfen. 
Eine ähnliche Beobachtung ist bei den Dymamit- 
 fabriken in Schlebusch gemacht worden. Nach Her- 
stellung einer sehr ausgedehnten Blitzableiteranlage 
wurden die Gewitterentladungen über der Anlage 
viel geringer an Zahl als früher, weil sie seitlich ab- 
zogen. 
Der Entscheid zwischen diesen beiden Auf- 
 fassungen hat nicht etwa ein rein akademisches 
 leitungen. 
Interesse. Er führt dazu, daß die frühere Forderung 
der tadellosen Zuspitzung von Fangstangen, welche 
Benutzung eines unzerstörbaren Materials, wie 
Platin, in sich schloß, ganz aufgegeben ist. 
In bezug auf die Gesamtanordnung sind zwei 
Gruppen zu unterscheiden: die Gebäudeblitzableiter 
und die für elektrische Anlagen. Es soll hier nur 
die erstere Art besprochen werden. 
Der Blitzableiter hat zunächst eine Vorrichtung 
zu erhalten, welche ihn in den Stand setzt, die Ent- 
ladung auf sich zu ziehen. Diesen Teil bildet die 
Dachleitung: Fangstangen mit ihren Verbindungs- 
Dann ist ein zweiter Teil nötig, welcher 
_ die von der Wolkenelektrizitat abgestoßene Elektrizi- 


geschiitzt sei. 
tät unschädlich in das große Reservoir der Erde ab- 
_ führt: die Ableitungen und die Erdleitungen. Die Art 
der Fangvorrichtung ergibt sich aus der Uberlegung, 
daß die durch Influenz von den geladenen Wolken er- 
zeugte Spannung in Leitern größer als in Halbleitern 
oder Isolatoren ist und daß daher ein Überschlag 
zu solchen Stellen höherer Spannung wahrscheinlich 
wird, besonders, wenn diese aus den übrigen Ge- 
bäudeteilen hervortreten. Es werden deshalb auf dem 
Dach Fangstangen errichtet, die untereinander und 
mit der Ableitung verbunden sind. Die Zahl der 
_Fangstangen wurde nach einer von Gay-Lussac her- 
rührenden Regel festgesetzt auf Grund der An- 
nahme, daß jeder Teil des Gebäudes, welcher inner- 
halb eines Kegels von bestimmter Öffnung, dessen 
Achse die Fangstange bildet, vor dem Einschlag 
Viele Erfahrungen haben die Un- 
gulinglichkeit dieser alten Regel ergeben, so daß 
der Raum dieses Schutzkegels immer mehr ver- 
_ ringert wurde und auch neue Regeln für die Kon- 
_ struktion eines solchen Schutzkegels aufgesucht 
= 
_ von Melsens herrührenden Auffassung den Schutz 
sind (L. Weber). Anderseits sucht man nach einer 
DZ 
Neesen: Der Blitzableiter. 
829 
dadurch zu gewinnen, daß jeder besonders vom 
Einschlag bedrohte Punkt mit einer Metallstange 
geschützt wird. Letzteres System ist jedenfalls 
das sicherste. Es liefert natürlich den Konstruk- 
teuren nicht eine so einfache Rechnungsregel, wie 
das erste, dagegen erlaubt es, die Blitzableitungen 
weniger auffallend zu machen. Man ist vielleicht 
bisher bei dieser Anordnung nach Melsens in der 
Zahl der für nötig gehaltenen Stangen und Verbin- 
dungsleitungen zu weit gegangen. Das scheint 
hervorzugehen aus Versuchen, die der Verfasser 
mit Herrn Dr. Pier unter Benutzung von außer- 
ordentlich hohen Spannungen und Energien hat 
machen können (Funkenlange 21/2 m, Leistung 
etwa 25 KW). Die Funkenerscheinungen waren ge- 
nau so, wie sich dieselben in den prächtigen photo- 
graphischen Aufnahmen von Blitzen zeigen, die 
von Walter aufgenommen werden konnten. Es hat 
sich aus diesen Versuchen ergeben, daß die Fläche, 
welche mehrere auf einer Fläche verteilte Stangen 
schützen, ungleich größer ist als die aus der 
Schutzfläche einer einzigen Stange berechnete 
Schutzfläche dieser verteilten Stangen. Als Er- 
klärung hierfür und überhaupt wohl für die Wir- 
kung der Stangen, muß auf die wenig beachtete 
Wirkung hingewiesen werden, welche durch die 
Bildung einer leitenden Luftschicht über den Stan- 
gen hervorgerufen wird. Wenn die Wolke sich 
nähert, so tritt stets eine vorbereitende stille Ent- 
ladung ein (St.-Elms-Feuer). Eine scharfe Spitze 
ist hierzu nicht nötig. Von allen Metallteilen er- 
heben sich Luftströme mit leitend gewordener, so- 
genannter ionisierter Luft. Verteilt man daher die 
Fangstangen, so bildet sich gewissermaßen eine 
zylindrische Hülle leitender Luft, die nun der Blitz- 
entladung den Weg weist. 
Die Ableitung wird möglichst verzweigt aus- 
geführt, indem von der Fangleitung zur Erde nicht 
eine einzige Leitung, sondern mehrere nach 
allen Seiten verteilte führen. Diese Anordnung 
sucht den Käfigschutz nach Faraday nachzu- 
ahmen, welcher darauf beruht, daß im Innern 
eines auch nur nahezu geschlossenen Leiters 
keine Ladungen, auch keine Induktionsströme 
auftreten. Die Wertschätzung dieses Käfigschutzes 
der verzweigten Leitung wird jedoch durch den 
Umstand sehr verringert, daß man einen all- 
seitig geschlossenen Käfig fast niemals herstellen 
kann und daß beim Austreten der in dem Gebäude 
verwandten Metallmasse aus dem vom Käfig um- 
schlossenen Raum, wie z. B. Gas- und Wasserlei- 
tungen, dieser Käfigschutz ganz illusorisch wird. 
Daher ist es sicherer, sich nur an den zweiten Nutzen 
der Verzweigung zu halten, der darin besteht, dab 
durch dieselbe die Stärke der Entladung in den 
einzelnen Zweigen vermindert und ferner ein mög- 
liehst kurzer Weg zur Erde von der Einschlag- 
stelle erschlossen wird. Die Gefahr der schäd- 
lichen Entladung nach den im Innern des Gebäudes 
befindlichen Metallmassen, namentlich den schon 
hervorgehobenen Gas- und Wasserleitungen, wird 
dadurch beseitigt, daß man diese Massen direkt mit 
dem Blitzableiter verbindet und zwar am besten 
an der unteren Stelle jener. Bedauerlich ist es, 
