830 Neesen: Der Blitzableiter. 
daß noch immer Verwaltungen von Gas- und Was- 
serwerken vorhanden sind, welche dieser elemen- 
taren Forderung Widerstand leisten. 
Die Ableitungen sowie die Fangstangen miissen 
selbstverständlich einen solchen Querschnitt haben, 
daß sie durch die Blitzentladung, welche sie weiter 
führen müssen, nicht zerstört werden. Ausreichend 
sind nach den Erfahrungen die vom Elektrotech- 
nischen Verein in seinen Leitsätzen festgesetzten 
Anforderungen an die Abmessungen der Blitzab- 
leiterverzweigungen. In denselben sind für ver- 
zweigte Leitungen geringere Werte vorgesehen als 
für unverzweigte; die Verzweigung ist in dem 
Sinne gemeint, wie sie schon vorher verschiedent- 
lich erwähnt ist, also so, daß für die Ableitung der 
Entladung von jeder Stelle aus nicht ein, sondern 
mehrere Wege offen stehen. Bei der Führung der 
Leitung sollten Krümmungen möglichst vermieden 
werden, weil dieselben dem Hindurchgehen der Ent- 
ladung einen ihnen eigentümlichen Widerstand, 
den der Selbstinduktion, entgegensetzen. Ganz 
vermeiden lassen sich solehe Krümmungen nicht; 
z. B. ist eine solche nicht zu umgehen, wenn von 
der Dachleitung zu der an der Hauswand nieder- 
führenden Leitung übergegangen werden muß. Die 
Vermeidung von unnötiger Krümmung ist auch der 
Zweck der Vorschrift, welche sich in fast allen An- 
leitungen zur Herstellung findet, daß die Leitung 
nach der Erdleitung hin nicht aufsteigende Teile 
haben darf. An diese Vorschrift hat sich die Legende 
gebildet, daß die Blitzentladung gegen das Auf- 
steigen einen besonderen Abscheu habe, wofür gar 
kein Grund vorliegt. Das starre Festhalten an 
dieser Forderung gibt oft Anlaß zu ganz unerträg- 
lichen Hemmnissen gegen die freie Bewegung auf 
dem Dache. Es zeigt sich hierin, welchen Schaden 
nicht ganz zutreffende Anweisungen verursachen, 
wenn dieselben zur Beurteilung von Leuten kommen, 
welche die Sache nicht ganz beherrschen. 
Allgemein anerkannt wird die Notwendigkeit 
einer guten Erdung, d. h. es muß dafür gesorgt wer- 
den, daß die von der Wolke abgestoßene Elektrizität 
in das große Erdreservoir abgeführt werden kann, 
ohne daß Stauungen auftreten, welche zu Spannun- 
gen gegen benachbarte Gebäudeteile Veranlassung 
geben können. Auch hier ist es vorteilhaft, die 
Entladungsstellen zu vervielfältigen, um ein 
rascheres Abfließen zu ermöglichen. Für die Ab- 
leitung zur Erde sind in erster Linie solche Orte zu 
suchen, die eine sogenannte natürliche Entladungs- 
stelle bieten, d. h. Orte, welche in einer ausgedehn- 
ten Berührungsfläche mit dem Grundwasser oder 
dem feuchten Erdreich stehen, wie das bei Wasser- 
leitungen, Gasleitungen, Senkgruben usw. der Fall 
ist. Es dürfen aber diese Stellen nicht zu weit von 
dem Blitzableiter entfernt liegen, denn sonst be- 
wirkt der Widerstand der nach diesen Stellen hin- 
führenden Leitung vermöge der Selbstinduktion 
derselben eine Stauung und ein Abspringen der 
Entladung vom Blitzableiter zu den Gebäudeteilen. 
Ein krasses Beispiel.von einer in dieser Beziehung 
ganz ungeeigneten Anlage lieferte die Ableitung 
eines Blitzableiters auf einem Schutzhause in den 
Alpen; dieselbe wurde viele Kilometer weit, bis 
[ Die Mater 
wissenschaften 
zu der nächsten Quelle, heruntergeführt. Solche 
Anlagen schaden mehr als sie nützen, nicht allein 
wegen der Kosten, die den Blitzableiter in Verruf 
bringen müssen, sondern auch sachlich. Sind die na- 
türlichen Entladungsquellen zu weit, so muß man 
direkt von dem Blitzableiter ausgehend in die obere 
Erdschicht verzweigte Leitungen von 10—20 m 
Länge einlegen. 
Bei der Ausführung der Blitzableiter kann man 
Konstruktionsteile des Gebäudes vielfach mit Vor- 
teil auch als Teile des Ableiters verwenden. Diese 
zur Verbilligung der ganzen Anläge sehr nützliche 
Maßnahme wurde hauptsächlich von Findeisen mit 
Geschick durchgeführt; sie war aber lange vor deren 
Vorschlägen schon in Übung. Es hat sich daraus ein 
Blitzableiter entwickelt, welcher fast nur aus Kon- 
struktionsteilen des Gebäudes besteht. Man muß 
jedoch bei dieser Art der Anlage berücksichtigen, 
daß der Grad der Sicherheit, welche ein Blitzab- 
leiter gewährt, doch sehr verschieden sein kann. 
Die Wahrscheinlichkeit, daß durch Abspringen des 
Blitzes ein Schaden erfolgt, ist bei den primitiven 
Ableitungen, welche nur aus den schon vorhandenen 
Gebäudeteilen bestehen, größer, als wenn besondere 
Ableiter hergestellt werden. Die Besitzer haben es 
mit sich auszumachen, was sie bevorzugen: Billig- — 
keit und einen etwas geringeren Schutz oder mehr 
Kosten und einen größeren Schutz. 
Eine ganz besonders sorgfältige Anlage verlan- 
gen Gebäude, wie Pulvermagazine, Pulverfabriken, 
Sprengstoffanlagen usw., bei welchen ein zünden- 
der Blitzschlag außerordentlich großen materiellen 
Schaden verursachen und das Leben zahlreicher 
Menschen in Gefahr bringen kann. Die Neben- 
erscheinungen, wie Seitenentladungen, Induktions- 
wirkungen werden hier von besonderer Bedeutung, 
weil ein kleiner Funke genügt, die aufgehäuften 
Explosionsstoffe zur Detonation zu bringen. Den 
Segen des Blitzableiters für solche Gebäude hat die 
österreichische Militärverwaltung bei ihren vielen 
Pulvermagazinen im Karstgebirge erfahren. 
Früher traten dort eigentlich in jedem Jahr Explo- 
sionen, infolge von Blitzschlag ein. Nach Anlegung 
zweckmäßiger Blitzableiter sind diese aber beinahe 
ganz verschwunden. In Preußen hat man für solche 
Werke den früher erwähnten Käfigschutz doppelt 
ausgebildet, indem eine erste Drahtleitung ver- 
zweigt nach allen Seiten in 2 m Abstand über dem 
Haus fortgeführt und dann zur Erde abgeleitet 
wird, um den eigentlichen Blitzschlag aufzufangen. 
Auf dem Gebäude selbst wird dann eine zweite ver- 
zweigte Leitung angeordnet, um eventuelle Neben- 
entladungen, die von dem ersten Käfig ausgehen, 
abzufangen. Eine Anzahl schwerer Blitzschäden 
gab zu dieser Vorschrift Veranlassung. Indessen 
sind vor zwei Jahren auch Gebäude, die annähernd 
nach dieser Vorschrift geschützt waren, vom Blitze 
betroffen und zwar mit ganz gewaltigen Schaden- 
wirkungen, so daß die Frage des Blitzableiters für 
solche besonders gefährdete Gebäude wieder aufge- 
nommen werden mußte. Ausgedehnte Versuche 
sind augenblicklich im Gange. Die Sprengstoff- 
industrie beteiligt sich daran in dankenswerter 
Weise mit sehr großen Mitteln, da die gewöhn- 
