
F 
Dritter J ahrgang. 




















































| ie Unterbrechung elektrischer Ströme 
mit kleinem Kontakthube. 
(Neue Erklärungen und Verfahren.) 
Von Dr. W. Burstyn, Berlin. 
| Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Ver- 
fahren, einen elektrischen Strom zu unterbrechen: 
Das eine besteht darin, den bei der Öffnung eines 
Schalters entstehenden Lichtbogen so in die Länge 
ziehen, daß er sich nicht mehr aufrecht erhal- 
ten kann; bei dem anderen werden die Kontakte 
des Schalters nur ganz wenig geöffnet, und das Er- 
löschen des Lichtbogens wird durch besondere Mit- 
tel erreicht, die den Gegenstand des vorliegenden 
Aufsatzes bilden sollen. 
__ Das erstgenannte Verfahren ist gewissermaßen 
das brutalere. Es ist bei allen gewöhnlichen Dreh- 
und Hebelschaltern in Anwendung; auch die 
Schalter mit Blasmagnet, Hörnerblitzableiter und 
| dergleichen, bei denen der Lichtbogen durch Ab- 
lenkung viel länger gemacht wird als der Abstand 
| der Schalterkontakte, gehören hierher. Bei klei- 
nen Stromstärken und in besonderen Fällen sind 
die beiden Unterbrechungsarten allerdings nicht 
_ unterscheidbar. 
- Im folgenden sollen nur Stromkreise in Be- 
tracht gezogen werden, deren Belastung aus rei- 
| nem Ohmschen Widerstande besteht, die also keine 
 Selbstinduktionsspule enthalten. Das Einfügen 
einer solchen, z. B. eines Elektromagneten oder 
de. Primärspule eines Funkeninduktors, macht die 
E-scheinungen verwickelter, da die in der Spule 
enthaltene magnetische Energie beim Unterbrechen 
des Stromes ähnlich wirkt wie eine Masse beim 
| ,- lichen Aufhalten einer Bewegung. Sie erzeugt 
_ höhere Spannungen als die der eigentlichen Strom- 
| quellen und muß während des Ausschaltvorganges 
| erst vernichtet werden, größtenteils im Unterbre- 
| chungslichtbogen selbst. Da die dadurch entstehen- 
_ den Komplikationen den Ausschaltvorgang haupt- 
| sächlich nur zeitlich verzögern, nicht aber seiner 
Art nach ändern, können sie hier außer acht ge- 
| lassen werden. 
_ Wenn man einen selbstinduktionsfreien Gleich- 
_ stromkreis durch einen mit Platinelektroden ver- 
_sehenen Taster zu unterbrechen versucht, findet 
| man, daß bis zu Spannungen von ungefähr 35 Volt 
| sich jede Stromstärke, und wären es selbst 100 Am- 
pére, schon mit dem kleinsten Luftwege ausschal- 
ten läßt. Man sieht an der Unterbrechungsstelle nur 
ı ein Fünkehen, und auch dieses ist nur dem unver- 
| meidlichen Reste von Selbstinduktion zuzuschrei- 
ben. Bei Steigerung der Spannung merkt man 
| ae daß die Ströme, welche sich noch mit unend- 
Jich kleinem Schaltwege, also ohne Bildung eines 
ig 
“a x M 
. 
Nw. 1915. 
Boe 
11. Juni 1915. 
Herausgegeben von 
Dr. Arnold Berliner und Prof. Dr. August Pütter 
IE NATURWISSENSCHAFTEN 

Heft 24. 


Unterbrechungslichtbogens, öffnen lassen, immer 
kleiner und kleiner werden, bis schließlich bei einer 
Spannung von über 320 Volt selbst ein Strom von 
1/400 Ampere schon einen merkbaren Lichtbogen 
erzeugt. 
Elektroden aus Metallen, wie Silber, Kupfer 
oder Eisen, zeigen im wesentlichen dieselben Er- 
scheinungen, nur mit dem Unterschiede, daß die 
Grenzstromstärke, welche sich bei einer bestimmten 
Spannung noch eben lichtbogenfrei unterbrechen 
läßt, verschieden ist. 
Jene Spannung, bei der sich ein beliebig großer 
Strom noch lichtbogenfrei ausschalten läßt, ent- 
spricht der Lichtbogenspannung, jene, bei der selbst 
ein beliebig kleiner Strom bereits einen Lichtbogen 
bildet, dem Kathodengefälle. Genau genommen, ist 
die Entladungserscheinung, die bei Spannungen 
oberhalb des Kathodengefälles und bei geringen 
Stromstärken auftritt, kein Lichtbogen, sondern 
Glimmlicht, das im Gegensatze zum Metallspek- 
trum des Bogens das Stickstoffspektrum zeigt und 
sich daher schon für das bloße Auge durch seine 
violette Farbe von dem gelblichen Lichtbogen un- 
terscheidet. Daß das meistens in Geißlerschen Va- 
kuumröhren beobachtete und untersuchte Glimm- 
licht auch in Luft von atmosphärischem Druck er- 
halten werden kann, ist wenig bekannt. 
Wie durch eingehende Untersuchungen nach- 
gewiesen worden ist, läßt sich ein Lichtbogen nur 
aufrecht erhalten, wenn sein Kathodenfußpunkt 
geschmolzen oder wenigstens glühend ist. Die 
Temperatur der Anode hingegen ist gleichgültig. 
Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daß der 
Lichtbogen zu seinem Bestehen dauernd Elektronen 
benötigt, welche die negative Elektrode (Kathode) 
nur dann zu liefern vermag, wenn sie eine hohe 
Temperatur besitzt. Folgender einfacher Versuch 
beweist dies: Man benützt für einen Lichtbogen 
von etwa 2 Ampere als eine Elektrode eine Platte 
oder Schiene, als andere ein Drahtende oder der- 
gleichen; bewegt man letztere Elektrode unter In- 
nehaltung eines Abstandes von wenigen Milli- 
metern an ersterer entlang, so bleibt der Lichtbogen 
brennen, wenn die bewegte Elektrode Kathode ist, 
indem der Anodenfußpunkt auf der Schiene ohne 
Schwierigkeit wandert. Ist hingegen die Schiene 
Kathode, so folgt der Fußpunkt nicht (oder nur 
sehr langsam) und der Lichtbogen erlischt. Diese 
Probe ist in vielen Fällen, z. B. beim Inbetrieb- 
setzen einer Poulsenlampe, das bequemste Mittel, 
um die Stromrichtung festzustellen, da man keine 
besonderen Apparate dazu benötigt‘). 
1) Ein Demonstrationsapparat fiir diesen Versuch 
wird von der Firma Paul Firchow Nachfgr., Berlin, 
hergestellt, 
49 
