

Heft 43. | 
23. 10. 1914 
siver zur Wirkung, die Schlacke brennt besser aus, 
der Luftüberschuß der Rauchgase wird geringer. Diese 
neue Hohlrostkonstruktion ist, wie Fig. 1 zeigtt), 
wie die bisher bekannten Planroste vollkommen 
unabhängig vom Kesselinnern angeordnet und wird 
ebenso wie diese beschickt. Die Auflagerung 
ist derartig, daß sich jeder einzelne Roststab 
unbehindert ausdehnen kann. Die im Walzverfahren 
aus Siemens-Martin-Stahl hergestellten glatten Rost- 
stäbe A (siehe Fig, 2) sind im Innern für den Durch- 
fluB des Wassers in die beiden Kanäle « und b 
geteilt. Die einzelnen Stäbe sind mit einem schmiede- 
eisernen, quer vor ihnen liegenden Wasserkasten ver- 
Technische Mitteilungen 
959 
meter am Auslauf die Temperatur des auslau- 
fenden Wassers beobachtet. Das für den Hohlrost be- 
nötigte Kühlwasser wird bei Landkesseln am zweck- 
mäßigsten der allgemeinen Wasserversorgungsstelle 
entnommen und nach dem Austritt aus dem Roste ent- 
weder in einen Behälter geleitet oder — wenn eine 
Wasserreinigung für die betreffende Kesselanlage er- 
forderlich ist — durch den Wasserreiniger geschickt, 
um dann als vorgewärmtes und gereinigtes Speise- 
wasser dem Kessel wieder zugeführt zu werden, wo- 
durch Wärme- 
jeder und Wasserverlust vermie- 
den wird. Die Temperatur des Kühlwassers 
kann je nach dem Verwendungszweck beliebig 














i) 










Fig. 
schweißt, der in der Mitte durch eine horizontale Tren- 
nungswand in eine obere und untere Wasser- 
kammer (C;, und C geteilt ist. Das in die untere 
Kammer (€ eintretende Kühlwasser läuft in den 
Hohlroststäben zuerst durch den unteren Kanal 
b, tritt am Stabende durch die Ausfräsung d 
der Scheidewand G in den oberen Kanal «a über 
und gelangt so. wieder in die obere Kammer 
C, des Wasserkastens zurück, von wo es dem 
Speisewasserbehälter zugeführt wird. Am hinteren 
Ende der Roststäbe verschließen die Stopfen # die 
Reinigungsöffnungen der Roststabkanile. Durch ein 
Ventil am Einlauf wird die Durchflußgeschwindig- 
keit des Kühlwassers geregelt, an einem Thermo- 
1) Die folgenden Figuren zeigen Ausführungen der 
Deutschen Prometheus Hohlrostwerke, G. m. b. II, 
Hannover. 


hoch oder niedrig reguliert werden. Eingehende Ver- 
suche haben ergeben, daß bei Steinkohlenfeuerungen 
pro Quadratmeter Rostfläche stündlich ungefähr ®4 bis 
1 cbm Wasser um ungefähr 20—30°C erwärmt wird. 
Da bei diesem Hohlrost mit Steinkohlenfeuerung ganz 
gut ohne Anstrengung pro Quadratmeter Rostfläche 
ungefähr 1 cbm Wasser stündlich verdampft werden 
kann, so wird das von dem jeweilig in Betracht kom- 
menden Kessel benötigte Speisewasser in dem zuge- 
hörigen Hohlrost um ungefähr 20—30 °C vorgewärmt. 
Eine Verstopfung des Hohlrostes ist nicht zu befürch- 
ten, da einerseits für eine Kesselsteinbildung die Tem- 
peratur des Kühlwassers nicht hoch genug, andrer- 
seits für eine Schlammablagerung die Wassergeschwin- 
digkeit zu groß ist. Außerdem sind aber geeignete 
Reinigungsöffnungen vorgesehen, welche für alle Fälle 
auch eine gute und sorgfältige mechanische Reinigung 
des Rostinnern zulassen. Unter Berücksichtigung der 
