

Heft 45. ] 
6. 11. 1914 
‘des dauernden Austausches die Spannung so hoch 
anwachsen würde, daß eine derartige Entladung 
einsetzen könnte, so wird dies erfolgen, ehe der 
normale Spannungswert erreicht ist. Der Aus- 
gleich ist also viel schwächer und erfolgt zeitlich 
früher. Die Funken werden große Schlagweiten 
haben; zumeist werden sie Richtung auf die Spitze 
nehmen, da sie auf diesem Wege den geringsten 
Widerstand finden. 
Die ausgedehnte Schicht von leitender Luft um 
die Spitze herum bedeutet gewissermaßen eine 
Vergrößerung des Blitzableiters und erwirkt ihm 
einen wesentlich. vergrößerten Aktionsbereich. 
Ferner bewirkt sie einen intimeren Kontakt zwi- 
schen Atmosphäre und Spitze und spielt somit die- 
selbe Rolle wie die Verzweigungsleitungen der 
Erdung, die zur Verbesserung des Erdschlusses 
dienen. 
Es besteht somit die Aussicht, die elektrischen 
Gewalten erfolgreicher als bisher zu bekämpfen. 
4. Der Versuchsblitzableiter. 
Der Apparat ist bequem transportabel und 
leicht auf und ab zu montieren (s. Figur 3a). Drei 
Messingrohre 7,, T» und T, lassen sich auseinan- 
der und zusammen schieben, so daß bis 3,50 m 
jede beliebige Länge erzielt werden kann. Die 
A 

£rde 
Fig. A. 
Fig. 3a. 
Röhren ruhen auf einem massiven Ebonitklotz J; 
letzterer wiederum auf einem metallischen Sockel 8, 
der passend auf der Grundlage befestigt werden 
kann. Die ganze Anordnung kann in einem 
Kasten untergebracht werden und hat ein Ge- 
samtgewicht von etwa 10 kg. i 
Am oberen Ende trägt der Apparat drei 
Spitzen A; darunter liegt die Platte E, die die 
radioaktive Substanz trägt. Die Platte ist leicht 
Nw. 1914. 
Sieveking: Ein Radiumblitzableiter. 975 
nach oben gewölbt; sie ist aus Kupfer hergestellt 
und etwa 2 mm dick. Der Durchmesser beträgt 
250 mm. Die aktive Schicht ist oben angebracht 
in Form eines Bandes R, in einer Breite von 
30 mm, in einem konzentrischen Ringe verlaufend 
mit gleichem Abstand vom Rande (s. Fig. 3b). 
Zur Verwendung kam eine Menge aktiver Sub- 


Erde 
Fig. 5. 
stanz, die einem Gehalt von 2 mg Radiumbromid 
entsprach (beim ersten Versuch dagegen 
0,2 mg). 
Natürlich müssen die Platten gegen Regen und 
Temperatureinflüsse beständig sein. 
Gut bewährt sich ein elektrolytischer 
Niederschlag. Oder die Bindung erfolgt mittels 
eines Emails, was ich vorziehe, wenn man auch nur 
ß- und y-Strahlen erhält; denn die «-Strahlen 
werden in der Emaille absorbiert. Von B aus geht 
die Verbindung zur Meßvorrichtung. 
5. Mefvorrichtung. 
Die Anordnung bezweckt ziffernmäßig fest- 
zustellen: 
1. den Zerstreuungsstrom, der vom Instrument 
in die Atmosphäre geht, 
2. den Ladungsstrom, der umgekehrt verläuft. 
Fig. 4 zeigt die Anordnung ad 1. 
Der Blitzableiter AB steht in Verbindung mit 
dem Quadranten des Elektrometers #; Nadel und 
Gehäuse sind geerdet. 
Parallel zum Stromkreis liegt eine variable 
Kondensatorkapazität C; die eine Belegung ist mit 
dem isolierten Blitzableiter und dem Elektrometer 
verbunden, die andere mit der Erde. 
Lädt man das ganze System auf die Span- 
nung V, variiert man dann die Kapazität, so daß 
die vom Elektrometer angezeigte Spannung kon- 
stant bleibt, so läßt sich aus der Größe der zer- 
streuten Ladung und der verflossenen Zeit leicht 
der Strom berechnen nach der Formel: 
Die Versuchsanordnung ad 2 ist ganz ähnlich; 
sie enthält anstatt des Kondensators einen Bron- 
sonwiderstand Rk; R ist regulierbar und verbindet 
AB und E mit der Erde (Fig. 5). 
126 
