1036 
ganzen Gleichrichters ab, so daß hier das eigent- 
liche Problem des Großgleichrichters liegt. Fig. 10 
zeigt die von Schäfer ausgearbeitete Lösung dieses 
Problems. Zwischen dem Anodenring R und 
dem auf die Gefäßmündung warm aufgezogenen 
Schrumpfringe S befindet sich ein Dichtungsring 






N 
IS SHS 







10.. 
Fig. 
A aus Asbest. Vor diesem liegt als Sperrfliissig- 
keit Quecksilber, das durch den Druck der äußeren 
Luft in die feinsten Poren des Asbestes gepreßt 
wird und sie vollständig verstopft. Um die Wirk- 
samkeit dieser Sperrflissigkeit noch zu erhöhen, 
ist außerdem noch ein barometrischer Verschluß 


HIHHTEIEEDG 





Lalas 



wur: 



BA) 
eva lets 
Qs vorgesehen, der auf der Innenseite des Asbest- 
ringes künstlich einen höheren Druck erzeugt als 
im Hauptgefäß. 
Die Einrichtung der Kathode zeigt Fig. 11. 
Vor allem ist nicht die gesamte Oberfläche des 
Schulze: Quecksilbergleichrichter. 
i) 
“mehrere 
[ Die Natur- 
wissenschaften — 
Quecksilbers dem Lichtbogen ausgesetzt, sondern | 
nur ein durch das Schamottrohr ce abgegrenzter — 
Teil, so daß die Lichtbogenbasis daran gehindert 
wird, auf der ganzen Fläche umherzutanzen, wo- — 
durch lästige Spannungsschwankungen und die © 
Gefahr des unzeitigen Erlöschens des Gleichrich- 
ters gegeben wären. 
Zum Anlassen des Gleichrichters oder zur Her- 
stellung eines dauernden Lichtbogens benutzt 
Schäfer eine bewegliche Zündanode Z und eine — 
feste Erregeranode e. Letztere kann auch weg- | 
fallen, wenn in dem gemeinsamen Vakuumgefäß 
an verschiedene Stromphasen ange- 
schlossene Anoden vorhanden sind. 
Die zweite schwierige Abdichtung ist die der 
Anodenträger. Sie erfolgt im Prinzip in derselben 
Weise wie die des Deckels. Auch hier dient Queck- 
silber als Sperrfliissigkeit. Wie Fig. 12 erkennen 







AL 
| f 8s 
Tae 
ni 
S 
N 
Ni IR 
= Ä 
Y 
27 
N, 


Z 
Sd ZZ 
SA 

Fig. 
12. 
läßt, wird der Hauptisolator 7 durch seine Ver- 
schraubung gegen Asbestringe z gepreßt, denen die 
Quecksilbersäulen q vorgelagert sind. Als Stiitz- 
unterlage für die Preßschraube dient der Por- 
zellankörper o. 
An Nebenapparaten kann der Gleichrichter bis 
jetzt vor allem ein Hochvakuumaggregat nicht 
entbehren, da selbst bei guter Dichtung aus den 
eroßen Oberflächen der inneren Gefäßwandungen 
auch nach längerer Zeit noch beträchtliche Gas- 
mengen frei werden. 
Außerdem läßt sich auch die Dichtung nicht so 
vollkommen herstellen wie die eines Glasgefäßes 
mit eingeschmolzenen Platindrahten. Da jedoch 
dieses Hochvakuumaggregat mit seinen bewegten 
Teilen ein großer Übelstand ist, wird eifrig daran 
gearbeitet, die Gleichrichter soweit zu vervoll- 
kommnen, daß es entbehrt werden kann. 
Der von der A. E. G. auf den Markt gebrachte 
Großgleichrichter, der in wesentlichen Dingen von 
dem Großgleichrichter Schäfers abweicht, ist in 
der Hauptsache von der General Electrie Co. in 
Amerika ausgebildet worden. Ebenso wie Hart- 
mann & Braun begann die G. E. damit, für jede 






