1038 
gleichrichter in der Zukunft noch eine wichtige 
Rolle spielen. 
Auch die Ladung größerer stationärer Akku- 
mulatorenbatterien aus Wechselstromnetzen init 
Hilfe von Quecksilbergleichrichtern gewinnt 
langsam an Boden. Die meisten Elektrizitats- 
werke geben die elektrische Energie tagsüber viel 
billiger ab als in den Abendstunden. Infolge- 
dessen empfiehlt es sich für größere Abnehmer, 
die ihren Hauptverbrauch abends haben, die Ener- 
gie tagsüber zu billigem Preise zu entnehmen und 
in Akkumulatorenbatterien für den Abend‘ auf- 
zuspeichern, wozu, wenn Wechselstromenergie 
geliefert wird, wieder Gleichrichter nötig sind. 
Wohl die erste größere Anlage zum Laden 
von Akkumulatorenbatterien in Deutschland 
wurde durch die Physikalisch-Teehnische Reichs- 
anstalt in Charlottenburg eingerichtet. Hier 
wurden die Akkumulatorenbatterien allerdings 
nicht aus Ersparnisgründen "aufgestellt, sondern 
weil die Präzisionsmessungen der Reichsanstalt 
so konstante Stromstärken verlangen, wie nur 
Akkumulatorenbatterien sie liefern können. 
Die Anlage bestand anfangs aus sieben pa- 
rallel geschalteten Drehstromgleichriehtern der 
Westinghouse Co. von je 10 Ampere Gleichstrom- 
stärke. Jeder Gleichrichter hatte einen eigenen 
Vorschaltwiderstand, der aus einem im eine 
Wasserstoffatmosphäre jeingeschlossenen Eisen- 
draht bestand. Diese von der A.E.G. herge- 
stellten, Variatoren genannten Widerstände haben 
die wertvolle Eigenschaft, bei großen Schwan- 
kungen der Spannung die Stromstärke fast 
völlige konstant zu erhalten. Das ist für eine 
Akkumulatorenladung, die ohne Beaufsichtigung, 
also auch ohne die Möglichkeit einer Nachregu- 
lierung vor sich gehen soll, sehr wertvoll. Denn 
ein Akkumulator braucht im Beginn der Ladung 
viel weniger Spannung als gegen ihr Ende, so 
daß, wenn die Betriebsspannung bis zum Ende 
der Ladung ausreichen soll, im Beginn der La- 
dung ein gut Teil der Spannung überschüssig ist. 
Diese Spannung nimmt nun der Variator auf und 
gibt sie, ohne daß die Stromstärke dabei wesent- 
lieh sinkt, mit fortschreitender Ladung mehr und 
mehr an die Akkumulatorenbatterie ab. 
Mit diesen Widerständen arbeiten die Gleich- 
richter sicher parallel. Die Anlage bewährte sich 
sehr gut. Mehrere Gleichrichter erreichten eine 
Betriebsdauer von 17 000 Stunden, 
‘in weiteres Gebiet, das sich die Gleichrichter 
erobern, ist die Röntgentechnik. Zum Betriebe 
einer Röntgenstrahlenanlage ist Gleichstrom er- 
forderlich. Würde man dem Röntgenrohr direkt 
hochgespannten Wechselstrom zuführen, so 
würde die eine Stromrichtung nicht nur für die 
töntgenstrahlenerzeugeunge wirkungslos sein, son- 
dern sie würde die schädliche Erhitzung des 
Rohres auf das Doppelte steigern. 
Man verwendet deshalb Gleichstrom, den 
man, durch Unterbrecher in einzelne Teile zer- 
hackt, einem Funkeninduktor zuführt. Dieser 
Schulze: Quecksilbergleichrichter. 
[ Die Natur- 
eibt dann an das Röntgenrohr Wechselstrom ab, 
der in der einen Richtung aus kurzen Stößen 
sehr hoher Spannung, in der anderen aus länger 
dauernden Stößen geringerer Spannung besteht. 
Letztere genügen nicht, um einen wesentlichen 
Strom durch das Röntgenrohr zu senden, sind 
also unschädlich. Da es sich hier um kleine 
Stromstärken handelt, würde ein rotierender 
Umformer bei beträchtlichen Kosten einen 
schlechteren Wirkungsgrad besitzen, während 
der Quecksilbergleichrichter für diesen Zweck 
wie geschaffen erscheint. 
Endlich wären als Anwendungsgebiete des 
Gleichrichters die Elektrolyse, Galvanoplastik, 
Galvanostegie und ähnliche Gebiete zu erwähnen. 
Iier liegt ein gewisses Hindernis darin, dal 
elektrolytische Bäder große Stromstärken bei 
einer Spannung von wenigen Volt brauchen. Da 
nun im Quecksilbergleichrichter 15 Volt ver- 
loren gehen, so müssen sehr viele Elektroiyt- 
zellen hintereinander geschaltet werden, wenn ein 
einigermaßen brauchbarer Wirkungsgrad der 
Gleichrichtung erzielt werden soll. Dadurch wird 
die elektrolytische Anlage verteuert und ihre 
Wartung erschwert. 
Der Großeleichrichter endlich vermag in jedem 
Betriebe, in dem eine Umwandlung von Wechsel- 
strom in Gleichstrom erwünscht oder notig ist, den 
rotierenden Umformer zu verdrängen. Inbeson- 
dere eignet er sich zur Versorgung ganzer Strom- 
netze mit Gleichstrom. Wenn auch der Groß- 
eleichrichter eben erst das Versuchsstadium hin- 
ter sich hat, so sind einige solche Anlagen doch 
bereits im Betriebe. So hat die Firma Hartmann 
& Braun in Rödelheim bei Frankfurt am Main 
eine Anlage errichtet, die den Motorenstrom für 
den Fabrikbetrieb einer Eisengießerei liefert. Die 
Gleichstromenergie beträgt 100 Kilowatt. Wenn 
auch gelegentlich noch Störungen vorkamen, so 
ist doch die Anlage seit einem Jahre fast un- 
unterbrochen im Betriebe. Der Wirkungsgrad 
der gesamten Gleichrichteranlage ergab sich da- 
bei nach Messungen von Professor Epstein zu 
87,8 % bei voller Belastung, der Wirkungsgrad 
des Gleichrichters allein zu 91,5 % bei Vollast. 
Von der Einführung des Großgleichrichters 
der A.E.G. in den praktischen Betrieb in 
Deutschland ist zurzeit noch nichts Näheres be- 
kannt. Im Laboratorium der Technischen Hoch- 
schule in Charlottenburg untersuchte Professor 
Orlich einen Großeleichrichter der A.E.G. für 
100 KW Gleichstromleistung in Form von 300 
Ampere bei 350 Volt. Während der Gleichrichter 
arbeitete, waren die Luftpumpen während der 
ersten drei Stunden dauernd im Betriebe. Dann 
wurden sie abgestellt. Das Vakuum genügte 
für denselben Abend, während es auf die Dauer 
nicht möglich war, mit abgeschalteten Luftpum- 
pen zu arbeiten Es ist zu hoffen, daß es gelingen 
wird, die Grofgleichrichter von den Luftpumpen 
freizumachen und daß sie sich dann bald in den 
Betrieb einbürgern werden. 
wissenschaften 




