168 Харьковск!й водопроводъ. 
кирпичное здан!е для градиренъ съ устройствомъ жел.-бетон. колоннъ и 
балочекъ для поддержан]я желобовъ, разводящихъ воду по градирнямъ, и 
колоннъ, поддерживающихъ крышу, и закончила опалубку подъ жел.-бетон. 
крышу этого здан1я. Далфе, закончено вчерн5 здаше насосной станщи, 
такъ что есть полное основанше разсчитывать, что фирма исполнитъ свои 
обязательства въ срокъ, 
Разводяц!я трубы уложены до входа на территор!ю станщи. 
Проектъ укладки всЪхъ трубопроводовъ на территор1и станщи детально 
разрабатывается конторой по расширению водопровода, такъ что къ про-. 
кладк$ ихъ можно будетъ приступить, какъ только сойдетъ снфговой покровъ: 
Нроектъ трансформаторной установки разработанъ, и заказъ на всю. 
установку сданъ съ гарантированнымъ неустойкой срокомъ исполнен!я 
къ | мая 1914 года. 
Такимъ образомъ, по ходу работъ, окончанйе Малиновской станщи 
къ срединЪ строительнаго сезона 1914 г. является вполнЪ обезпеченнымъ. 
Магистрали. 
Контора по расширенйо водопровода была сформирована только къ 
февралю 1913 года. Разработка чертежей и деталей укладки магистралей 
заняла около двухъ мЪсяцевъ. Къ укладкамъ трубопроводовъ явилась 
возможность приступить съ 1юля. 
Укладка трубъ была сдана подрядчику Велиховскому, предложившему на 
торгахъ самыя низк!я цфны. Всего въ 1913 году уложено 2602,27 пог. саж. 
трубъ.Вс$ магистрали при пр!емк% испытывались на давлене въ 12 атмосферъ. 
| При укладк новыхъ магистралей обращено серьезное вниман!е на 
улучшен!е приборовъ сфти и въ частности пожарныхъ крановъ. До сихъ 
поръ на харьковскомъ водопровод примфнялся типъ пожарнаго крана 
отверст1я 2'/> дюйма, очень простой конструкцш, въ которой отверсте 
крана, пом$щаемаго непосредственно надъ трубопроводомъ на фланцЪ 
тройника, закрывается плавающимъ резиновымъ шаромъ. При паденйи 
давлен!я въ трубопроводахъ, шаръ опускается и открываетъ свободный 
доступъ грунтовой или дождевой вод внутрь трубопроводовъ. ТГакимъ 
ббразомъ эта конструкщя представляетъ большую опасность загрязнен1я 
воды трубопроводовъ. Поэтому этотъ типъ оставленъ, и на вновь уклады- 
ваемыхъ лияхъ трубъ ставятся исключительно пожарные кравы типа 
Московскихъ водопроводовъ, вполн% обезпечивающе трубопроводы отъ 
возможности загрязненя. Вм$стВ съ тфмъ увеличенъ въ 9 раза и д1аметръ 
отверст1я крана (до 5"), что обезпечиваетъ подачу несравненно значительно 
болфе мощной струи воды во время пожаровъ. Въ ближайшие годы преду- 
смотр$на смфна крановъ старой конструкщи на московскй типъь по всей 
существующей сЪти трубъ. 
Чернышевская башня. 
Въ 1913 году была возведена и оборудована электронасосами водо- 
напорная башня для подачи воды въ верхнюю зону водоснабжен!я района 
Сумской и Пушкинской улицъ, по проекту проф. Рузскаго, 
