Харьковск водопроводъ. 
Башня выстроена по систем инженера Шухова, вся изъ желфза, съ 
желЪзнымъ р$шетчатымъ остовомъ, им ющимъ форму гиперболоида вра- 
щен1я, съ желЪзнымъ клепаннымъ бакомъ, емкостью на 60.000 ведеръ, 
съ днищемъ системы Инце. Фундаментъ башни, кирпичный, былъ возве- 
денъ еще осенью 1912 г., а сборка башни началась въ аирфлЪ 1913 г. 
и была закончена къ концу сентября. Высота днища бака надъ верхней 
плоскостью фундамента—110 футъ. Остовьъ башни и наружная поверх- 
ность бака окрашены СЪрой масляной краской, а внутренняя поверхность 
бака инертолемъ. По оси башни идетъ винтовая лЪстница до самаго 
верха башни. Подъ днищемъ башни имЪфется балконъ, съ котораго 
производится маневрирован!е задвижками на трубопроводахъ, идущихъ 
въ бакъ. Надъ башней имфется верхнй балконъ, на которомъ имЪется 
люкъ для спуска въ бакъ. Выходь съ лЪЬстницы на этотъ верхнй 
‘балконъ прикрытъ остекленнымъ фанаремъ, для уменьшен!я сквозного 
вЪтра въ центральной труб, по которой лЪстница проходитъ черезъ 
бакъ. Кром того, еще имфется средый балконъ на уровнф перехода 
бака изъ конусообразной въ цилиндрическую часть, для осмотра бака 
_ снаружи. Изъ башни идетъ разводящая труба, д!аметромъ 10”, и общая 
° переливная и спускная, д1аметромъ 6”. Вода насосами подается по напор- 
_ ной трубЪ даметромъ 10”. Въ предупреждене замерзан1я воды въ напор- 
ной трубЪ во время остановки насосовъ, напорная труба соединена отрост- 
комъ въ 3”, съ задвижкой на немъ, съ нижней частью бака. При открыт 
а о ее е Сас : с м 
то 
ре Те 
=>. `н 
м 
задвижки, можетъ быть достигнута въ напорной труб циркулящя воды, 
такъ какъ она тоже обращается въ разводящую. Вс трубы проходятъ 
по сторонамъ л$стницы и заключены въ предупреждене отъ замерзан!я 
_ деревянными кожухами, обложенными изнутри пробковыми листами, а сна- 
ь ружи обернуты руберойдомъ. Въ резервуарЪ установленъ на днф возду- 
| шный колоколъ гидрометра, который трубкой соединенъ `съ указателемъ 
уровня воды, помфщеннымъ въ насосномъ здани. 
Для обслуживан!я верхней зоны, въ насосномъ зданш установлены 
два электроцентробфжныхъ насоса, съ моторами трехфазнаго тока, мощ- 
ностью 6.000 ведеръ въ часъ каждый. Токъ станщи подводится кабе- 
лемъ первичнаго напряжения въ 6.000 вольтъ и трансформируется на станщи 
въ токъ 190/110 вольтъ для насосовъ и освфщеня. 
Трансформаторы установлены на балкон, надъ помфщенемъ насо- 
совъ и защищены отъ доступа жел$зной рёшеткой съ калиткой на замкЪ. 
} Полъ въ насосной станши выложенъ метлахскими плитками. 
Магистрали, идущ!я изъ Чернышевскаго подземнаго резервуара, 
_ соединены системой трубъ съ насосной станщей, резервуаромъ башни и 
_ разводящей сЪтью трубъ, идущихъ въ городъ, такимъ образомъ, что насосная 
’ станщя можетъ брать воду изъ любого отдфлен!я резервуара и подавать 
3 ‚ее любымъ насосомъ (или двумя вмЪстЪ) или въ резервуаръ башни, или 
_ прямо въ сфть. Установка еще обезпечена запасной трубой, которая 
| ‘можеть путемъ переключен!я задвижекъ служить либо всасывающей либо 
| нагнетательной. | 
