Харьковск! водопроводъ. 175 
° лизащи. Принявъ для нормальнаго прироста потреблен1я воды 80/,, а для 
дополнительнаго, въ зависимости отъ числа домовыхъ присоединен1й къ 
канализащи, примфрно въ первый, 1914-й годъ около 400 присоединенй, а 
въ послфдуюцие по 800, получимъ таблицу расхода воды въ ведрахъ. 
— — = — 
Обыкновен- |На канализа- р 
Ито АСа к " Общий Наибольший 
ный Щю 
— 
1914 500.000 120.000 620.000 880.000 
1915 . 540.000 192.000 732.000 1.048.000 
1916 583.000 | 238.000 821.000 1.207.000 
у 630.000 284.000 914.000 1.371.000 
Въ 1914 году общая суточная производительность артезанскихъ и 
грунтовыхъ источниковь должна достигнуть 1.167.000 вед., мБловыхъ и 
фосфоритовыхъ— 313.000 вед.; а всего около—1.430.000 ведеръ въ сутки. 
ИмЗя въ виду, что н$которыя изъ артезанскихъ или мфловыхъ сква- 
жинъ могутъ или совсфмъ прекратить, или уменьшить подачу воды, а 
также, что возможна и порча электронасоса, ‘выкачивающаго воду изъ 
скважины, надо полагать, что указаннаго количества воды будетъ доста- 
_ точно до 1916 года. 
Согласно принятому проекту расширен!я водопровода и выясненной 
потребности въ вод, въ 1916 году необходимо будетъ построить Павлов- 
скую станщю, для которой потребуется устройство около 8 артез1анскихъ 
и Т м5ловыхъ колодцевъ. 
Считаясь съ имфющимся инструментомъ и персоналомъ служащихъ, 
половину скважинъ какъ артез1анскихъ, такъ и часть мфловыхъ, предстоитъ 
устроить въ 1915 году. 
Исполнен!е остальныхь работъ по расширеншю водопровода пред- 
положено распред$лить по годамъ въ слфдующемъ порядк®. 
Въ 1914 г. на Конторской станщи предположено устроить градирню, 
дабы вся артез1анская вода, проходя черезъ нее и существующие фильтры, 
могла быть обезжелфзена, чего въ настоящее время одними фильтрами, 
° вслфдстве сравнительно малой ихъ площади, сд$лать не удавалось. 
На Конторской же станщи, вм$сто двухъ водоподъемныхъ машинъь, 
№ Ги № 2, какъ мало экономныхъ въ расход пара, необходимо устано- 
вить боле совершенную машину на подачу воды 700.000-вед. въ сутки. 
Установить третью пародинамомашину, закончить устройство и обору- 
дован!е Малиновской водопьдъемной станщи. Согласно проекту сти, про- 
извести укладку магистральныхъ трубъ: 12” (640 саж.), 8” (1100 с.) въ 
район улицъ Молочной, Заиковской, Грековской, Газовой, съ переходомъ 
черезъ р. Лопань у Газоваго моста, затёмъ по Большой-Гончаровской, 
Карповской, Рудаковскому пер.; 7” (1610 с.) въ районф улицъ: Семинар- 
ской, Рудаковскаго пер., ГЧевской, Андреевской, съ переходомъ черезъ 
