ОсвЪщен!е города Харькова. | 245 
Подсчитанная, согласно такому предположен1ю, мощность приклю- 
ченныхь для освъщешя лампь, выражается цифрой 6257 килоуаттъ, что 
приблизительно соотв$тствуетъ 24 уаттамъ на одного жителя, принимая 
населенность Харькова къ 1916 году въ 260.000 человЪкъ. 
Предположено далфе, что къ той же освфтительной сти будетъ 
подключено около 300 килоуаттъ мелкихъ моторовъ.—Крупнымъ мото- 
рамъ, которыхъ по предположеншю будетъ около 1000 килоуаттъ, пред- 
’положенъ отпускъ энерга отъ сфти высокаго напряженИя. 
Всего, слфдовательно, для моторныхь иълей будетъ монтировано 1300 
килоуаттъ, т. е. 5 уаттъ на челов$ка. 
ДЪйствительная максимальная нагрузка сфти частныхъ абонентовъ 
й принята въ 400/» отъ монтированной, т, е. разсчетная мощность==0,40 
(6257 -+- 300) = около 2620 килоуаттъ. 
3. Нарузки отз юродскихь предпррятий. 
а) Съ усилешемъ уличнало освющешя въ город, потреблен!е тока. 
должно возрасти до 500 килоуаттъ. Предположенная система освфщен!1я— 
многосв$чныя лампы накаливан!я на кронштейнахъ, прикр$пленныхъ къ 
столбамъ съ освфтительными проводами. На площадяхъ и торговыхъ 
улицахъ намфчены сильные свЪтовые источники — многосв$чные дуговые 
фонари. Густота разстановки лампъ проектируется съ разсчетомъ дать 
' среднюю осв$щенность на главныхъ улицахъ— около 4 люксовъ, съ 
минимумомъ | люксъ; на второстепенныхъ—около 2 люксовъ, съ мини- 
мумомъ 0,5, и на маловажныхъ— въ’ среднемъ | люксъ, съ минимумомъ 
0,1 люкса. 
6) Канализашонная станшя, сооружаемая въ конц главнаго коллектора - 
на Грековской улиц, устанавливаетъ 5 электромоторовъ по. 330 лоша- 
диныхъ силъ всего 1300 килоуаттъ; одновременно будутъ работать въ 
вечерн!е. часы три мотора, или 619/. ДЪйствительная максимальная 
‘нагрузка отъ нихъ будетъ 0,6Ж1300=780 килоуаттъ. 
в) На проектируемыхъ станщяхъ 10родско1о водопровода монтировано 
будетъ 450 килоуаттъ; 605/о отъ нихъ, т. е. 270 килоуаттъ, дадутъ дЪи- 
ствительную максимальную нагрузку. 
г) Трамвай задалъ мощность въ 1000 килоуаттъ, цвликомъ падающую 
на вечерн!й максимумъ станщи. 
Подсчитанныя предполагаемыя нагрузки сведены въ слфдующей 
таблиц. 
