252 ОсвЪщен!е города Харькова. 
изображенному на. снимкф, вода подводится къ колодцу, расположенному 
передъ лЪвымъ крыломъ машиннаго отдфлен1я. Захваченная отсюда 
сосунами конденсаторныхъ. насосовъ вода прогоняется черезъь латунныя. 
трубки поверхностныхъ конденсаторовъ и выбрасывается обратно въ р$ку 
черезъ сливную трубу, желфзную. въ предфлахъ здан!я и кирпичную вн% его. 
Все электрическое управлене, какъ машинами станщи, такъ включене 
и выключене питательныхъ, освфтительныхъ и трамвайныхь фидеровъ 
строго разграничено на два самостоятельныхъ отдфла-—постояннаго и. 
перем$ннаго тока. 
Пульты включен и управлен!я постояннымъ токомъ установлены 
на уровн$ пола машиннаго зала, у наружной ст$ны его, противъ дизель- 
моторовъ, по пути кабелей, идущихъ отъ динамъ къ питательнымъ пунктамъ. 
На пультахъ установлены только изм$рительные приборы секторнаго 
типа и рукоятки для включен!я аппаратовъ и сигнальныя лампы, тогда 
какъ сборныя шины, автоматы, рубильники и реостаты находятся подъ 
пульгами и приводятся въ движен1е тягами и цфпями съ пультовъ. Шины 
выполнены ординарными. Генераторы тока защищены минимальными 
автоматами, а всЪ трамвайные фидера—максимальными. Подъ пультами 
установлены также громовые разрядники. 
Включен1е высоковольтныхъ альтернаторовъ и трехфазной стороны 
преобразователей производится съ пультовъ, установленныхъ въ средней 
части машиннаго здан!я на балконЪ (см. снимокъ), примыкающемъ къ пом%-. 
щеню для аппаратовъ распред$лительнаго устройства. Передъ пультами 
установлена синхронизирующая колонка. Въ глубинф балкона, какъ бы 
въ нишЪ, установлены панели для включен1я высоковольтныхъ фидеровъ 
сфти. Пульты и панели, подобно низковольтнымъ, оборудованы только 
измфрительными приборами (амперметромъ и вольтметромъ), сигнальными 
лампочками, указывающими, работаетъь ли машина или фидеръ на сЪть 
(горитъ красная лампочка; при выключени машинъ, загорается зеленая), 
маховичками для управлен!я реостатами возбужден!я и кнопками включения, 
Нажат!е кнопки помощью электромагнита приводить въ дЪйствне масляный 
выключающЙ аппаратъ, расположенный за стфной, въ помфщени высоко- 
вольтныхъ аппаратовъ. На фидеровыхъ панеляхъ размфщены также 
приборы сист. Арч1они, указывающие состояще изоляШи высоковольтной 
городской с$ти. 
Оба этажа высоковольтнаго помфщен1я разбиты продольными стнами 
на три корридора. Средн!й изъ нихъ, въ нижнемъ этажф, служить только 
для сообщен!я станщи со дворомъ, во всзхъ же остальныхъ къ среднимъ 
стфнамъ примыкаютъ камеры съ полками, выполненныя изъ особаго 
изолирующаго, хорошо обрабатываемаго пилой и долотомъ матерала 
(Дюроплаттенъ), сходнаго съ гипсовыми досками. Камеры служатъ для 
установки въ нихъ высоковольтныхъ аппаратовъ (см. снимокъ). 
При такомъ устройствЪ, въ зданми отсутствуютъ открытые водопод- 
водяц!е и отводные каналы, грозяц!е затопленемъ въ дни половодья, 
