DES POMPES A INCENDIK. 209 
Or, une pompe qui débite 450 litres par minute, exigerait pendant 
ce temps 4 ‘/, kilog. de sel ou plus de 5 quintaux par heure. Il est 
d’ailleurs certain que, pour obtenir une dissolution réelle à 3 p°°},, 
il faudrait ajouter une quantité de sel bien plus forte. Ainsi, ou la 
dose de sel qui se dissout sera insuffisante pour retarder d’une ma- 
nière utile le moment de la congélation et alors cette adjonction est 
sans valeur, ou cette matière produira un effet sensible pour retarder 
le gel et alors il en faudrait des quantités énormes. Dans ce dernier 
cas, il y aurait une difficulté extrême à provoquer son assez prompte 
dissolution et à éviter que les grains du sel vinssent troubler le jeu 
des soupapes ou des pistons. 
Quant à l'emploi d'une autre matière que le sel ordmaire, je ne 
crois pas qu'il puisse en être question. Il n’y en a que peu qui abais- 
sent davantage, ou même autant, le point de congélation de l’eau et 
celles qui seraient efficaces sous ce rapport (chlorure de potassium , 
chlorure d’ammonium, chlorure de fer, potasse, etc.), sont certai- 
nement impraticables sur une grande échelle. Le chlorure de calcium, 
dont on a quelquefois parlé, présenterait des difficultés et des in- 
convénients tels que son emploiestsürement hors de toute discussion 
pour le cas qui nous occupe. 
Je pense donc que, en tenant compte de ces réflexions plus ou 
moins théoriques et surtout des renseignements tout pratiques qui 
précèdent, on peut bien considérer l’usage des matières salines, pour 
empêcher le gel dans les pompes, comme tout-à-fait insuffisant et 
inefficace. Dans les occasions où l’on à employé le sel et où l’on 
croit que ce corps à empêché la congélation de l’eau, il est permis 
de supposer que cette congélation ne se serait pas produite. On peut 
remarquer enfin que, si l’eau salée fournie par une pompe est jetée 
contre un bâtiment qu'il s’agit de protéger et non sur l'incendie 
même, cette eau peut être nuisible. Le mal pourrait être fort grand 
si une eau pareille, lancée contre une toiture en feu, par exemple, 
tombe à travers des appartements qui seront peut-être préservés des 
flammes; la présence du sel pourrait produire des avaries irrépa- 
rables dans les murs, les boiseries, etc. 
TL. À quels moyens doit-on avoir recours pour empêcher que le gel 
de l’eau vienne meltre obstacle au jeu des pompes? 
Il est assez remarquable que cette question soit négligée dans 
presque tous les ouvrages spéciaux," aimsi que dans tous les trartés 
de technologie. Les auteurs paraissent l’avoir considérée, ou comme 
* Excepté les très précieuses Directions sur lès pompes à incendie de 
MM. de Lerber. Lausanne, 1851. 
