DES POMPES À INCENDIE. 213 
exposées à une basse température lorsqu'elles ont fonctionné, et 
alors qu’elles sont encore mouillées *. 
Lorsqu'une pompe cesse momentanément de lutter contre l'in- 
cendie, soit qu'on change la station de sa lance, soit pour tout autre 
motif, il importe, ai-je dit, de maintenir l’eau en mouvement, et de 
faire rentrer le liquide dans la pompe même où se produit alors 
une circulation intérieure. Îl ne faudrait pas, toutefois , que cela se 
prolongeât trop longtemps, car le mouvement n'empêche point l’eau 
de se refroidir peu à peu; il change simplement la couche qui est 
au contact des parois et qui tend à geler la première. Si le froid est 
très vif, toute la masse d’eau atteindra bientôt une température de 0°, 
et la solidification interviendra inévitablement. Il faut done, si l’in- 
terruption dans l'emploi d’une pompe doit se prolonger quelque 
peu, la maintenir en mouvement, en ajoutant par intervalles de la 
nouvelle eau, plutôt que de faire circuler toujours la même dans son 
intérieur. 
Quoiqu'il en soit de l'efficacité des précautions indiquées ci-dessus, 
il est bien évident que le danger du gel diminuera dans la mesure 
où l’eau dont on peut se servir a une température qui dépasse 0°. 
Il est évident que l’eau stagnante d’un étang gelé à sa surface, ou 
l’eau d’un ruisseau qui coule à l’air et qui est en partie gelé sera 
moins favorable, pour alimenter les pompes par un air très froid, 
que l’eau puisée à une fontaine dont les tuyaux sont un peu pro- 
fonds, ou à une source. 
Si de l’eau chaude était mise à la disposition des pompes, il n’y 
aurait pas lieu à s'inquiéter du gel; mais cette ressource est le plus 
souvent incertaine, et elle n’est possible que dans certaines locali- 
tés. — Dans beaucoup de villes, des règlements spéciaux obligent les 
propriétaires de grandes chaudières, de bains, etc., etc., à chauffer 
immédiatement, si un incendie éclate alors que le froid est intense. 
— À Genève, en janvier 1789, un fort incendie se déclara par un 
froid de 14 à 15° au-dessous de 0°. On eut recours à l’eau chaude 
que fournirent des établissements de bains et des chambres à lessive, 
et pendant trois heures et demie les pompes ne discontinuëèrent pas 
un seul instant de fonctionner. — A Paris, M. de la Condamine a 
eu aussi recours à ce moyen lorsque l'incendie n’était pas éloigné 
d’un établissement de bains ou de chaudières à vapeur. — A Zurich, 
les règlements exigent que les particuliers voisins de l'incendie four- 
nissent de l’eau chaude; mais, en réalité, on n’a peut-être jamais 
* Les pompes qui ont servi dans l'incendie du 9 février 1862, à Lau- 
sanne, ont promptement été gelées dès que la manœuvre a été interrompue. 
Cette circonstance les à rendues plus difficiles et plus pénibles à nettoyer le 
lendemain ; mais elle ne paraît pas avoir été nuisible. Le sel employé n'avait 
produit aucun effet apparent sur les parties métalliques. 
