DES POMPES A INCENDIE, 215 
Sinon, il faut se résoudre à manœuvrer le balancier au moins deax 
fois par minute et ajouter de temps en temps de la nouvelle eau. 
8. Les conduits ou boyaux sont plus particulièrement exposés au 
gel à cause de leur grande surface, Il ne faut jamais les laisser rem- 
plis d’une eau qui ne circule pas: Si la pompe doit cesser quelque 
temps d'agir sur le feu, il faut, ou ramener la lance dans la caisse 
pendant que l’on continue à manœuvrer, ou séparer les boyaux 
pour les vider complétement. Cette dernière opération est indispen- 
sable si la pompe change de station. Dans certains cas, il peut être 
utile de les recouvrir de paille, de fumier. — Par un froid très ri- 
goureux, il ne faut pas oublier que les conduits sont les premiers à 
geler si l’on n'est pas attentif à y maintenir l’eau en mouvement. 
9. Dans le cas où, ensuite de précautions insuffisantes, une pompe 
ou les conduits sont envahis par le gel, il est imprudent de vouloir 
forcer l’action du balancier dans l’espérance de briser là glace qui 
vient de souder les soupapes ou d’immobiliser les pistons. Les par- 
ties métalliques de la pompe risquent de se briser les premières. 
10. Lorsque l’on à à sa disposition de l’eau de diverses prove- 
nances, il faudra se souvenir que l’eau des fontaines , des sources, 
des puits profonds est généralement plus chaude (en hiver) que celle 
des étangs ou des ruisseaux qui coulent à l'air libre. 
11. Lorsque l’on a de l’eau chaude à sa disposition, 1l ne faut pas 
en jeter indifféremment dans toutes les pompes, il faut la réserver 
pour celles qui doivent momentanément cesser d’être actives. Il faut 
la réserver également pour les conduits dans lesquels la cireulation 
est suspendue et qui, à cause de leur longueur ou de leur situation, 
seraient peu faciles à vider. 
La température de l’eau dont on dispose pour alimenter les 
pompes ayant une grande influence quant au danger du gel, j'ai tâché 
de connaître la température de la plupart des fontaines de Lausanne 
lors des grands froids de l'hiver. Dans le courant de janvier 1861, 
j'ai déterminé cette température à deux reprises ; une première fois 
les 9 et 10 janvier, une seconde fois le 19 du même mois. Au point 
de vue dont il s’agit ici, l’époque choisie était très favorable pour 
sayoir quelle est l'influence d’une température basse prolongée. En 
effet, à partir du 2 janvier, le thermomètre était en permanence au- 
dessous de 0° et la plupart des nuits présentaient des minima de 
— 6 à — 9°. 
Voici, en degrés centigrades, les températures trouvées (eau à la 
sortie du tuyau). 
