DES PARAFOUDRES, lon 
NOTICE 
SUR 
L'ÉCOULEMENT DU FLUIDE ÉLECTRIQUE DANS LE SOL PAR LES 
PARAFOUDRES ET LES POTEAUX DES TÉLÉGRAPHES. 
Capacilé conductrice des corps. —— Perfectionnement des paralounerres. 
Par C. CAUDERAY, 
Inspecteur des télégraphes des chemins de fer de l'Ouest-Suisse 
et de Lausanne-Fribourg-Berne. 
Ecoulement du fluide électrique par les parafoudres des 
postes télégraphiques. 
On sait que chaque poste télégraphique est muni d’un appareil 
appelé parafoudre, lequel dérive dans le sol l'électricité atmosphé- 
rique accumulée sur les lignes ; sans ce préservateur, chaque fois 
que le temps est orageux, le fluide électrique s’introduirait dans 
les appareils où 1} causerait de grands dommages. 
Le parafoudre se compose simplement de deux plaques métal- 
liques légèrement espacées l’une de l’autre; l’une est introduite 
dans le circuit de la ligne télégraphique, tandis que l’autre com- 
munique avec le sol au moyen d’un conducteur métallique. 
Lorsque l'électricité galvanique ou dynamique (dégagée par la 
pile) circule, elle ne peut pas franchir l’espace qui sépare les deux 
plaques et elle continue sa route daus les appareils; l'électricité at - 
mosphérique le franchit, au contraire, avec une grande facilité 
pour se rendre plus promptement dans le sol par ce chemin qui 
lui oppose moins de résistance que les multiplicateurs des ap- 
pareils. : 
Voici maintenant le résultat des observations que j'ai faites de- 
puis quelques années au sujet de la conductibilité du fil métallique 
reliant les parafoudres au sol. 
Pendant trois ans le parafoudre des appareils télégraphiques de 
la gare de Lausanne communiquait avec le sol au moyen d’un f/ 
de laiton de 2 millimètres de diamètre et d’une longueur d’environ 
80 pieds : pendant ce temps, chaque année nous avons eu trois ou 
quatre appareils mis momentanément hors de service par suite de 
